Elektriline põrandaküte on populaarne paigaldus- ja vastupidavuse hõlbustamiseks. Samuti ei nõua see lisateavet, välja arvatud elektrienergiat, nii et seda kasutatakse edukalt erasektori ehituses. Elektriline põrandaküte on lihtne ehitada, selle paigaldamine ei nõua eriteadmisi ja võtab natuke aega. Mõelge peamistest etappidest ja olulistest nüansidest, mida peate kuuma põranda paigaldamisel teadma.
Soe põrand elektriline tee seda ise
Elektrilist põrandakütet kasutatakse edukalt igasugustes ruumides. See võib olla korterelamud või eramud, garaažid, saunad või lodža. Oluline on valida süsteemi õige võimsus ja tagada piisav soojusisolatsioon. Seda meetodit saab kasutada ainsaks ruumi kütteallikaks. Kuid elektrienergia maksumus võib oluliselt suureneda.
Näide soojendusega põrandate paigutamisest rõdule
Elektriline põrandaküte eramajas
Põrandakütte liigid
Kõik selliste süsteemide korraldamise võimalused on jagatud kolmeks rühmaks.
Kaabel põrandaküte
Vastupidavad küttekaablid
Soojad põrandamatid
Kuumutuspõrand küttemati baasil
Film sooja põranda
Infrapunane soe põrand
Kaabel- ja kile põrandakütte võrdlusandmed
Kütejuhtme ja matid puhul soojendatakse juhtmaati selle kaudu voolava elektrivoolu. Traat soojendab lipsu, mis omakorda soojendab pealiskihte. Kütmine tekib konvektsiooniga.
Infrapuna-filmi kasutamise korral tekib kuumutamine süsinikkihi termilise kiirguse, mis tekib elektrivoolu mõjul. See kiirgus soojendab pealispinda ja objekte, mis on põrandale piisavalt lähedal. Nendest konvektsioonist õhku soojendatakse ruumis.
Temperatuuri juhtimine toimub temperatuurianduriga ja temperatuuri regulaatoriga, mille kaudu on ühendatud kuumutatud põrand.
Sooja põranda komplekti valimine
Enne võimu arvutamist peate teadma, kas ruumi soojendatakse ainult ETP-ga või see täiendab peamist küttesüsteemi, luues täiendava mugavuse. Iga ETP tootja selle toote tehnilises passis näitab, kui palju energiat on vaja igal juhtumil valida.
Enamiku ruumide puhul valitakse 120-140 W / m2 väärtus mugavaks ETP-ks kütteseadme või kuumutusmati baasil. Kui ETP tehakse infrapuna-filmi põhjal, siis on mugav väärtus 150 W / m2.
Elektrienergia tarbimine kile sooja põranda järgi
Kui ruumi kuumutatakse ainult ETP-ga, siis valitakse küttekaabli või matt jaoks väärtus 160-180 W / m2 ning infrapuna-filtri jaoks peaks võimsus olema 220 W / m2.
Kui kasutate küttematti või infrapuna-filmi, siis on võimsus ruutmeetri kohta eelnevalt teada ja peate lihtsalt valima sobiva võimaluse. Küttekaabli kasutamisel sõltub võimsus selle pöörde vahekaugusest. Te peate eelnevalt teada küttepinna pinda ja kuju, mille järel määratakse tehnilises andmelehel või juhistes toodud tabelid vajaliku kauguse. Tavaliselt on see 10-30 cm, sõltuvalt kaabli võimsusest.
Kütekaabelvõimsuse arvutustabel
Oluline on arvestada hoone elektrivõrgu maksimaalse lubatud koormusega ning kasutada vastava koormusvoolu jaoks ettenähtud lülitusseadmeid.
Üldine viga on ETP-i paigaldamine massiivse mööbli ja kodumasinate alla. Põranda ebapiisav jahutamine võib põhjustada traadi ülekuumenemise ja selle rikke.
Filmide lõikamise võimalused
Ärge kunagi keerake küttekehasid ega -katteid, kuni plaat on täiesti kuiv. Isegi lühiajaline sisselülitamine võib soojendit murda. Kaabli terviklikkuse ja õige ühenduse kontrollimine on võimalik ainult takistuse mõõtmisega. See ei kehti infrapuna-filmi põranda kohta, seda saab ja tuleks võrku lisada kontrollimiseks.
Põranda paigaldamine teise korruse alla
Ärge painutage juhet, ärge astuge sellele ja vältige juhtme pingutamist. Kõik see võib kahjustada juhtme või isolatsiooni ja kahjustada kogu süsteemi. Kui paigaldate infrapuna ETP-d, vältige ka küttefilmi kahjustusi.
Võimalus kaabli sooja põranda paigaldamiseks
Ärge unustage kontrollida isolatsioonitakistust kõikidel tööetappidel, eriti enne tasanduskihtide valamist. Väärtus ei tohiks tootja poolest erineda rohkem kui 10%. Kui näete väärtuste tugevat lahknevust, peatage töö ja leiate kahjustatud isolatsiooni ala. Kui seda reeglit ignoreeritakse, siis pärast tasanduskihi kuivamist võite oodata väga ebameeldiva üllatuse mittetöötava ETP vormis.
Ärge valage temperatuuriandurit otse tasandusse. Korrige see lainelisse, mis täidetakse lipsuga. Andurid sageli ebaõnnestuvad ja kui te valate selle tasandusse, tuleb selle väljavahetamine teha märkimisväärseid jõupingutusi.
Viige juhtmed lainelisse
Traat läbib gofreerimist
Infrapuna ETP-i paigaldamisel ärge unustage voolu kandvaid osi isoleerida kohtades, kus kile lõigatakse. Vastasel korral kaitsevahendid kinnitavad pidevalt lekkevoolu ja lülitavad välja ETP-võimsuse.
Kontaktid on isoleeritud spetsiaalse lindiga
ETP eelised on:
Suur töökindlus ja vastupidavus
Mitmekülgsus. Selliseid põrandaid saab paigaldada igas toas.
Selle kuumutamismeetodi puudused on:
ETP põrand tuleb asetada puhtale ja kuivale alusele. Seinal on vaja temperatuuri regulaatorit ja traati sooni. Hästi pühkige kõik tekkinud prügi.
Seina seinad, mis ühendavad põrandat termostaadiga
Puurotsikud termostaadi all
Strobe peab olema 20x20 mm
Pärast seda peate isolatsiooni baaskilele panema näiteks penofooli või vahtpolüstüroolist. Kui põrand allpool on soojendusega ruum, siis piisab, kui panna 5 mm paksune penofooli kiht. Kui sooja põranda all on soojendamata ruum või maapind, siis on vaja kasutada vahtplastist paksusega 20 kuni 50 mm, sõltuvalt teie piirkonnas asuvate talvede raskusastmest. Soojusisolatsioon on kinnitatud mis tahes liimmaterjaliga.
Kaablite vahekauguse arvutamine
Traadi osa valimine
Märgi põrandat enne paigaldamist. On tähtis määratleda need alad, mis ei tohiks soojeneda. Oluline on meeles pidada, et seinte ja suurte mööbli vahemaad peaks olema 0,5 m ja kaugus kütteseadmetest, ahjudest ja kaminatest peaks olema vähemalt 0,3 m.
Kui paigaldate soojendusega põrandat kuumutoru alusel, siis peate esmalt paigaldama kinnituslinti. See kinnitab traadi pöördeid ja takistab nende liikumist. Paigaldage isolatsiooni lint ja kinnitage see põrandaga.
Lint kinnitamine
Kütteseadet ettevaatlikult lahti lükake ja keerake see üle isolatsiooni ja kinnituslindi, rangelt jälgides pöörete paralleeleid ja nendevahelisi lünki. Fikseerige iga pöördega kinnituslint kinnitusantennide jaoks. Traadi rullid ei tohiks mingil juhul kattuda. Pärast paigaldamist mõõdetakse isolatsioonitakistust, ei tohi see standardist erineda rohkem kui 10%.
Kuidas kinnitada kaabli kinnituslint
Kaabli kinnitus kinnituslint
Kui paigaldate kuumutusmatid, siis lihtsalt libistage neid kogu põrandapinna ulatuses, mida tuleks kuumutada. Ühendage need üksteisega vastavalt tehnilises passis esitatud skeemile. Siis kontrollige ka isolatsioonitakistust.
Vahemaa 50-60 cm küttekaabli pöörde vahel
Kaugus vähemalt 8 cm
10 cm vahemaa
Seina vahekaugus on vähemalt 5 cm
Kui kasutate infrapuna-filmi, siis lase see hoolikalt ette baasil, siis ühendage paralleelselt filmi lehed üksteisega. Viige juhtmed termostaadi paigaldamise kohale.
Kui paigaldate ETP-d kuumutuskaabli või -mati baasil, peaks temperatuuriandur asuma gofreeritud torus. Tee väike depressioon soojusisolatsioonikihis ja asetage see läbimõõduga 20 mm. Ühendage toru üks ots tihedalt isolatsiooniga, teine ots ulatub põranda kohal samas kohas, kus juhtmed väljuvad.
Asetage temperatuuriandur toru otsa ja veenduge, et seda oleks võimalik kergesti eemaldada. See on oluline anduri asendamiseks pärast seda, kui põrand on üle ujutatud.
Kui paigaldate infrapuna ETP-d, saab andurit lihtsalt panna filtri keskosas süvendisse. Kuna sellisel juhul ei valatud tasanduskihti, saate seda igal ajal asendada.
Ühendage küttekaabel ja temperatuuriandur termostaadiga vastavalt tootja poolt antud skeemile. Seejärel ühendage kogu süsteem praeguse diferentsiaalikaitselülitiga, mille lekkevoolu seadeväärtus ei ületa 30 mA. Ärge mingil juhul pinge soojas põrandas, kuni plaat täiesti tahkub. Isolatsiooni terviklikkuse ja ühenduse nõuetekohasuse kontrollimiseks on võimalik mõõta ainult soojendusega põranda vastupidavust ja kontrollida seda kontrollväärtustega.
Kui paigaldate ETP-süsteemi vannituppa või vanni, kinnitage kindlasti hoone maanduskeemile kuumutussid. Maandamise ja voolukatkestiga kaitselüliti kasutamine tagab absoluutse kaitse elektrilöögi eest.
Kui kasutate infrapuna ETP-d, siis saab seda kontrollida, lülitades sisse, põrand peab olema kuumusega.
Kui kasutate infrapuna ETP-d, siis pole täidet vaja, võite kohe viimistluskatte paigaldamise jätkata.
Paksuse paksus 3 kuni 5 cm
Kui kasutate kuumutraati või matt, siis on tasanduskihtide valamine tingimata vajalik. On vaja täita tsemendi isetasanduv sidumine paksusega 30-50 mm. Pärast tasanduskihi kõvenemist võite jätkata kattekihi, laminaadi või linoleumi paigaldamist. Soojustatud põranda esmakordne paigaldamine võib toimuda alles pärast seda, kui seade on täielikult kuivanud. Enamik tootjaid on seadnud täieliku kuivamise aja 28 päeva. See tagab, et traadi ümber ei tekitata tühikuid, mis aja jooksul viib traadi läbipõlemiseni.
Üks alternatiivseid maja või korteri kütmise allikaid on elektriline põrandaküttesüsteem. Paigaldamise hõlbustamiseks ja kasutamise hõlbustamiseks on kaablipõrand õigustatult kõige nõudlikumate tarbijate seas.
Enne kui kaalute elektrilise põrandakütte kasutamist, soovitame teil tutvuda eeliste ja puudustega, mida see süsteem varjab.
Elektrilise põrandaküttesüsteemi energiatarbimist mõjutavad tegurid
Elektrilise soojendusega põrandakatte kaabli paigaldamise tehnoloogia koosneb neljast etapist:
Elektrilise põrandakütte süsteemi seadistamise algus algab kuumutuselemendi tüübi valimisega.
Sõltuvalt sellest eristatakse seda tüüpi süsteeme:
Elektrilise põrandakütte liigid
Elektrilise põrandakütte küttekaablite skeemide variatsioonid Kütteseadmete skeemide variandid, mille pöörlemine on 90 ja 180 kraadi
Sooja elektrilise põranda projekti väljatöötamisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et kaablite paigaldamise viisidest erinevad süsteemide paigaldamise viisid:
Arenenud projekt sisaldab järgmist teavet:
Vannitoa näidisprojekt
Paigaldades kaabel soojendusega põrand vannitoas. Elektriline soojendusega põrand vannituppa
Sooja elektrilise põranda üheks puuduseks on suutmatus ümber paigutada raskeid mööblitükke, sest Tavaliselt on ebasoovitav paigaldada kaabli mööbel, mis võib viia selle terviklikkuse rikkumiseni.
Toite süsteemi arvutamine sõltub kuumutatud alast ja seda saab teha vastavalt valemile:
P - süsteemi võimsus, W / m.kv.
P on kütteelemendi võimsus, W;
S - ruumi pindala, ruutmeetrit
Märkus: sooja põrandate arvutamine toimub iga ruumi eraldi.
Arvutamiseks võite kasutada kaabel põrandakütte tootjate poolt välja töötatud tabeleid. Nendes tabelites võetakse arvesse ruumi soojuskadusid, kaabli paigaldamise piki, kogu kaabli pikkus toas. Filmi põranda puhul valitakse vastava ala katvate osade arv.
Soojustatud elektri põranda seade erineb märkimisväärsest elektritarbimisest. See muudab vajalikuks kontrollida, kas olemasolev juhtmestik suudab tal koormust, mis tal on.
Arvutuste käigus võetakse arvesse kaabli praegust ristlõike.
Kui arvutus näitab, et vana juhtmestik ei vasta uuele koormusele (südamike läbimõõt ei vasta koormusele), peaksite kas asendama või paigaldama täiendavat juhtmestikku (otse paneelist), mis on mõeldud ainult sooja välju hooldamiseks.
Elektrilise põrandakütte elektritarbimine 1 m2 kohta on toodud tabelis:
Projekti näide, mis näitab mööbli asukohta, süsteemi põhikomponente ja peamist vahemaad.
Elektriline põrandakütte projekt
Elektriline põrandaküttesüsteem sisaldab:
Tööstuses kasutatakse standardvarustust: haamer, sepist, perfoator, metallist käärid, lindi mõõtmed, kruvikeerajad.
Kütteekaabli valik on otsustava tähtsusega, nii et peaksite teadma, et paigaldamiseks kasutatakse järgmisi tüüpe:
See viiakse läbi mitmel etapil:
Kütekaabel, matt või kile paigaldatakse ainult ettevalmistatud pinnale. Valmistamine sisaldab: väljaulatuvate elementide kõrvaldamist, tasapinna joondamist. Joondamise jaoks soovitatakse kasutajatel kasutada spetsiaalseid segusid, mis paremini "langevad" ja säästa ka aega, sest tavaline tsemendiklaas kuivab pikalt.
Temperatuuriregulaator on soovitatav paigaldada põrandapinnale 0,9-1 m kõrgusel. Sel hetkel peate paigaldama kasti paigaldamiseks augu ja läbima seina põrandale traadi paigaldamiseks.
Tihti paigaldatakse sooja elektrilise põranda alla penofool (vahtpolüetüleen fooliumiga). Isolatsioon Penofol on peegeldav isolatsioon, materjali eripära on väike paksus, fooliumkihi olemasolu (võimaldades soojust peegeldada) ja isekleepuv kiht (lihtsustab paigaldamise protsessi, kaotab isolatsiooni liikumise kaabli paigaldamise protsessis). Samal ajal on penofooli soojusjuhtivuse koefitsient (temperatuuril 20 ° C võrdne 0,031 W / mK).
Foilitud penofool pannakse fooliumiga üles, põkk ja ribade ristmik linditakse.
Lisaks penofoolile võib kütteseadmel kasutada ka vahtpolüstüreeni või vahtu (tihedusega üle 25) kihi paksusega 20-50 mm. Süsteemi sooja põranda paigaldamisel rõdule on soovitav tõsta isolatsioonikihi paksus kuni 100 mm.
Pärast isolatsiooniruumi möödu- mist perimeetrisse, kleebitakse lukuga. Kinnituslindi eesmärk on kompenseerida põrandakatte laienemist kuumutamisprotsessi kestel.
Kuna soovitatav on kasutada tahke soojustust, mis eristab väga madalat hügroskoopsuse indeksit, pole soovitatav paigaldada veekindlusvett.
Põrandakütte jaoks mõeldud termostaat on juhtseade, mis võib olla kaugjuhtimispuldiga või sisseehitatud temperatuurianduriga (mõõdab põranda temperatuuri). Seal on termostaadid koos täiendava õhuanduriga. Termostaadi eesmärk on võimaldada reguleerida ruumi kütte ja elektritarbimise taset.
See on ühendatud elektrivõrguga, aga ka elektrilise põrandakattega kaabli abil, mis asetsevad lainelisse. Lainepikenduste kasutamine võimaldab teil vajaduse korral remonti teostada, ilma et see piiraks tasanduskihi terviklikkust.
Põrandakütte soojusandur paigaldatakse otse põrandani, täpsemalt lainelisse. Sellisel juhul osutavad meistrid isolatsiooni lõikamise ja lainetamise "sisendamise" tähtsust, nii et see ei tõuseks kütteelementide (kaablite või mattide) all palju. Lainepikenduste paindenurk peaks olema sujuv, et vältida traadi painutamist ja lainepikenduste pragunemist. Soovitatav on tihendusmaterjali pitseerimiseks laotatud, mis ulatuvad tasanduskihti.
Märkus: Soojuse regulaator ja soojusandur on paigaldatud igas toas.
Kui teenindusaparatuur on paigaldatud, saate otse kaabli paigaldamisse. Elektriline põrandaküte tehakse kahel viisil:
Kui põrandal on kaks põrandaplaati, siis selles kohas on soovitav asetada kaabel lainelisse. See kompenseerib plaatide võimaliku soojuspaisumise ja vähendab süsteemi põrandakütte kahjustamise ohtu.
Elektrilise põranda vaade enne tasanduskihi alustamist on näidatud fotol.
Enne tasanduskihi valamist tuleb kontrollida elektrilise põrandaküttesüsteemi efektiivsust. Ettevalmistav kontroll hõlmab traadi takistuse mõõtmist. Kui kõrvalekalle eelmisest katsest on ebaoluline, võite hakata tasanduskihti valama.
Mõõtmine viiakse läbi, kasutades multimeedrit või testerit, ja seejärel megohm meetrit (kasutatakse suurte takistuste mõõtmiseks üle 1000 V). Tulemus ei tohiks olla alla 10 MΩ.
Elektrilise põrandakütte paigaldamine tasanduskihti tehakse kaabli- või kuumutusmatid kasutades. Kilekatte põrandakatete puhul on paigaldamine tehtud ilma tasanduseta.
Elektriliste põrandakatete paigaldamiseks kasutatavasse tasanduskihti:
Vaatamata sellele materjali ühendamiseks kasutatavale tüübile on toru optimaalne pikkus (paksus) 30-50 mm.
Pärast süsteemi kontrollimist võite alustada elektrilise põrandakütte paigaldamist - plaatide, laminaatide paigaldamist.
Nagu näete, ei tekita elektrilise põranda paigaldamine palju raskusi. Alljärgnev tabel näitab paigaldamise maksumust palgatud käsitööliste abiga. Keskmiselt valminud võtmeinstallatsiooni hind m2 kohta on 600 rubla ruutmeetri kohta. välja arvatud materjalide maksumus.
Pärast erinevate ettevõtete pakkumiste analüüsimist varieerub elektri põrandakütte seadme maksumus materjalidega alates 2000 kuni 4700 rubla ruutmeetri kohta (alates 2016. aasta lõpust). Sellisel juhul kehtib miinimumhind 250 ruutmeetri tellimisel. või kui teate edastas eraõiguslik kapten, mitte ehitusfirma.
Seega on oma kätega elektriküttega põrandakatte paigaldamine võimaluse oluliselt säästa tööl.
Siin on mõned tüüpilised vead, mida kodutööliste arvustused näitavad, on väga levinud:
Elektriline põrandaküte on tööle tagasihoidlik, usaldusväärne (heade komponentide valimisel ja nõuetekohasel paigaldamisel) ja teenib kaua aega.
Soe põrandaküttesüsteem kasvab kiiresti. On palju meeldiv kõndida soojas pinnas, kartmata külmumist. Saate sellist süsteemi ise luua. Selle kohta ja räägi.
Põrandaküte on kolme tüüpi. Igal konstruktsioonil on oma eelised ja puudused. Proovime välja mõelda, millised need on.
Elektriliselt soojendatav süsteem sisaldab temperatuuri regulaatorit ja elektrikaablit. Probleem seisneb joonte täitmises pärast juhtmete paigaldamist. Menetlus iseenesest on lihtne. Muud puudused hõlmavad piisavat kogust võrgust tarbitavat energiat ja kiirgust, mis tulevad kaabli kaudu.
Võite säästa raha paigaldades "veekindla põranda" süsteemi. Disain koosneb suurest plastist torudest, milles on vesi. Kasu hulka kuuluvad: kiirguse puudumine, elektritarbimine, madalad kulud. Süsteemi paigaldamine ise on raskem kui esimesel juhul. Ja hirm on see, et torud võivad lõhkeda ja allpool olevad naabrid üle ujuvad.
Infrapuna sooja põranda on lihtne paigaldada käsitsi. Täiendavat tasanduskihti pole vaja ja protsessi saab jälgida vastavalt juhistele. Ühe kileriba tõrke korral võtab ülejäänud töö üle. Kulutatud elektrienergia kogus on minimaalne.
Süsteemi paigaldamise materjalid kogutakse komplekti, mis koosneb järgmistest osadest:
Põrandale pannakse isolatsioonimaterjali kiht, mille servad kinnitatakse kleeplindiga. Katte paksus võib olla kuni viis millimeetrit. Järgmine peate määrama temperatuuri regulaatori asukoha. Seejärel lõigatakse kile mööda põranda perimeetrit, mis seejärel asetatakse nii, et vask riba on põhjas. Kontaktid tuleb suunata termostaadile. Klamber kinnitatakse üle vasktraadi, millele juhtmed on kinnitatud. Kile "valele küljele" paigaldatakse temperatuuriandur. Liigendid on isoleeritud.
Viimane etapp on termostaadi "pesemine" ja temperatuurianduri kinnitamine sellele. Pärast manipuleerimist tehakse tehtud töö kontrollimine. Selleks lülitatakse temperatuuri regulaator võrku ja põrandakütte temperatuur seatakse umbes 30 kraadini. Kui isoleeritud alad ei kuumene, ei ole suitsu ja sädemeid ei "vala", siis on kõik korras. Kile põrandakütte paigaldamist saab teha käsitsi.
Pärast põrandakatte kile paigaldamist.
Vee põrandal on kaks tüüpi: lame ja betoon. Põrandakatte tüüp välistab märgprotsesside olemasolu, mis mõjutab protsessi aega, ja betoon tähendab selle sulgemist betoonpõrandaga.
Süsteemi jahutusvedelik liigub läbi torude, mis on põrandapinnale paigaldatud, ja seda kuumutades. Lisaks on disain koosneb:
Enne arvutamist jätkatakse vajaliku soojusvariandi kindlaksmääramisega. Soojust põrandat saate soetada olemasoleva küttesüsteemi lisana, kuid saate seda teha põhjalikult.
Järgmine samm on kogu andmete kogumine ruumis, kus paigaldamine toimub. Täpsus on selles etapis väga oluline. Vastasel juhul ei pruugi süsteem töötada ja töötada vahelduvalt. See toob kaasa täiendavaid tööprotsesse, mis nõuavad rohkem aega.
Veekorralduse täpseks arvutamiseks võite sellel eesmärgil Internetis alla laadida spetsiaalseid programme või võite pöörduda spetsiaalsete spetsialistide poole, maksate teatud summa raha.
Pärast tööriistade arvutamist ja ettevalmistamist võite alustada vee põranda paigaldamist. Mõelge konkreetsele süsteemile.
Põranda paigaldamine on jagatud mitmeks etapiks:
Ühe maatüki maksimumala on nelikümmend ruutmeetrit. Poolte suhe - 1: 2. See on vajalik põrandakatte purunemise vältimiseks.
Soojustusmaterjal paigaldatakse puhastatud ja tasandatud pinnale. On vajalik, et osa soojusest ei pääseks põrandast pragude kaudu ruumi. Selle asemel tõuseb see laele.
Isolatsioonikihi paksus ei tohiks olla väiksem kui kolm sentimeetrit, maksimaalne paksus võib olla kuni viisteist. Kõik sõltub kaotatud soojusest ja ruumi kujundusest.
Kogu ruumi ümber paikneb aurusti. Seejärel asetatakse soojusisolatsioonimaterjali kihile polüetüleenikiht.
Koos võrgu paigaldamisega ja põranda paigaldamisega. Esmalt paigaldatakse võrk ja paigaldatakse torud. Saate teha kahekordset tugevdust. Selleks jaotatakse torud teise võrku.
Ja torude paigaldamine toimub järgmiselt:
Toru kaitsmiseks kahjustuste eest saab see sisestada gofreeritud torusse. Saate neid virna suruda, maod või muul viisil.
Mehaaniliste kahjustuste avastamiseks on vajalik kokkupressimine. Survet hoitakse.
Eelviimane staadium on betooni tasandusvormide valamine. Seda tehakse ainult siis, kui kontrollitakse ehitiste täpsust ja parandatakse kõiki defekte, kui neid on. Betoonistamisel peab süsteem olema rõhu all 4 baari.
Viimane etapp - puhta põranda paigaldamine. See tehakse vahetult pärast tasanduskihi kuivatamist. Selleks võite kasutada mis tahes materjali, võttes arvesse maitse eelistusi: keraamiline plaat, laminaat, parkett jne.
Kui sul pole sellist tööd, peate kutsuma spetsialiste. Paigaldamise ajal saate hoolikalt jälgida protsessi, et rakendada oma teadmisi elus.
Elektrienergia kasutamise käigus tekitatava soojuse tüüp eristub lihtsa ahelaga, mille teostamiseks kulub minimaalne aeg.
Pole vaja olla professionaalne korraldada elektripõrandaküte enda kätega, peate lihtsalt täpselt järgima kõiki juhiseid.
Sõltuvalt kasutatavast kütteseadmest on elektriküttega põrandad jagatud kahte kategooriasse: koos küttekeha kujuga kaabli ja infrapunaspeaga.
Tootmismeetodi kohaselt jagunevad need 4 tüüpi:
Arvutage soe elektrikerinev põrand, tuginedes ruumi keskkonna vabale osale. Mööbli alla ei soovitata paigaldada kütteelemente, kuna süsteemis on liigne koormus määratletud piirkondades. Põrutusvõimsus valitakse keskmiselt 0, 1 kW / m² kaalutlustel. Erinevate ruumide puhul on see arv erinev.
Enne töö alustamist on oluline arvutada samm, mille järel kantakse kaabel. Selleks leia, et küttesüsteemi rajamiseks kavandatud ala jagamine m²-ga, korrutatuna 100-ga ja jaotatuna passi passi pikkusega sektsiooni pikkusest m.
Soojusülekande kaabli soojuspõrand on väga kõrge, peaaegu kogu elektrienergia muudetakse soojusenergiaks. See sisaldab soojendusega kaablit, haakeseadistusi, seadistusi ja juhtimist. Kaabel on paigaldatud nii tasandusse kui põrandakatte alla.
Süsteemis puudub küttekatel, kusjuures elektrijuhtmed eraldavad soojust. Kõige sagedamini kasutatakse seda kui lisatüüpi kuumutamist, kuid kui maja on hästi isoleeritud, võib põrand, kuumutatud kaabli abil, olla peamine kuumuseallikas. Kaabel on paigaldatud kolmes suunas: tasanduskihi all, seespool ja sellest kõrgemal.
Vajalik on paigutada see ühtlaselt, säilitades vähemalt 80 mm kaugusele ühest teise kuumutusliinist, vältides ristmikke, kinkisid ja pinget pöördetel. Paigaldamise ajal on kerge kahjustada kaablit, mistõttu kogenud käsitöölised soovitavad pehmete jalatsite kandmist või juba vooderdistega kaetud alade katmist.
Elektrilise põrandakütte tasanduskihiga paigaldamine on töömahukas. Selle meetodi eeliseks on, et kuumutuselement, mis asub tasanduskihi keskosas, soojendab pinda kiiremini ja ühtlasemalt. Tehnoloogiline protsess koosneb mitmest etapist.
Esmalt valage esimene kiht - see on aluseks. Plaadid on eelnevalt puhastatud. Perforaatori abil laienevad praod üle millimeetri laiuse ja täidavad need, samuti kiibid ja avad, mördi abil. Plaat on tasandatud horisontaalselt, vajaduse korral rakendatakse "isetasanduvate põrandate" koostist. Kui alus on kuivanud, rakendatakse vedelat veekindlust ja ma jätan selle kuivamiseks 2 tundi.
Soojalt peegeldava kihiga soojusisolatsiooniga aluspind ulatub üle pinna. Kui põhjas on külmkuivatatud ruum, siis vali soojusisolatsioon 5-10 cm kõrgusega. Vastasel korral piisab 2-3 cm kihist. Tihendab liitekohti ja õmbleb lindiga.
Kütteringi ühendamine. Juhtseadme paigaldamiseks valitud seina suhtes risti suunas on kaabli kinnitamiseks paigaldatud riba ribad. Polü-ribade servad peaksid lõppema seinte kaugusel 50-100 mm kaugusel.
Kui ribade asemel paigaldatakse ribad, eemaldatakse need seintest 200 mm võrra. Enne sooja põranda paigaldamist kontrollige kaabli takistust testeriga. Näidud võrreldakse passiga, lubatud erinevus on maksimaalselt 10%.
Elektrilise põrandaküttekaabli juhtmestiku järgi on klassikaline versioon juhtseade. Arvutage välja "madu" kujul ja seinaga paralleelselt. Kõik üleminekud järgmisele pöördele peaksid olema väljaspool piir rööpad. Viimistlusel peaks vastaskülg olema isoleeritud ots. Võimalik on ka võimalus, kui installimine algab lõpust.
Pärast seda, kui joon on täielikult kinnitatud, on temperatuuriandur monteeritud keerdude vahele metallist lainepapist. Juhtmed viiakse soklini ja seejärel juhtploki poole. Te ei tohiks sensoreid betooni lõhkeda - nende ekstraktsioon muutub vajaduse korral väga raskeks.
Paigutatud elementide fikseerimise usaldusväärsuse kontrollimisel valatakse need umbes 60 mm paksuse betoonlahusega. Lahus tuleb hästi tihendada. Kui tühjad ruumid jäävad, väheneb ülemise kihi soojusjuhtivus.
Põrandakütte juhtseadme rollis on termostaat. Ta vastutab andmete töötlemise eest temperatuuriandurilt ja süsteemi väljalülitamisest või sisselülitamisest vastavalt seadistustele. Termostaat võib olla nii programmeeritav kui ka ilma tarkvara. Ühendage see pistikupesaga 220 V. Paigaldamise koht valitakse kohapeal tasuta juurdepääsuga.
Eksperdid ei soovita ühendada juhtseadet tavalise väljavooluga. See võib luua juhtmestiku lisakoormuse. Süsteemi ühendamiseks peate looma eraldi haru.
Mõnel juhul on kaabel asetatud betooni tasanduskihiga tehtud soonte külge. Kaablid soontesse on täidetud kivide liimiga. Selle meetodi eeliseks on see, et viimistluskatte tase jääb samaks tasemeks. Pärast kaabli paigaldamist on põrand sisse lülitatud alles 2 nädala pärast.
Termomate tootmiseks kasuta kaablit paksem kui 45 mm. See on kinnitatud 0,5 m laiusele klaaskiustvõrgule. Kaabel on varjestatud ja kaitstud väliskestaga. Eluruumide jaoks kasutatakse kahe südamikuga küttekeha, kuna nende elektromagnetilise kiirguse tunduvalt madalam tase.
Küte matt sisaldab 2 elementi: tegelik termomat kaabliga ja lainestusega. Andur sisestatakse ja kaitseb seda niiskuse ja agressiivsete mõjude eest. Kui liimikiht on nii õhuke, et see ei suuda kortsu täielikult sulgeda, peate kasutama niiskuskindlat andurit.
Termostaat koos kaugjuhtimisega temperatuurianduriga, juhtmekarbid, eraldi ostetud juhtmed. Esimese elemendi valimisel arvestatakse maksimaalse energiatarbega. Juhtmete ristlõige valitakse, keskendudes elektrisüsteemile ja valmistusmaterjalile.
Paigaldusprotsess on äärmiselt lihtne, sest thermomat - toode on täielikult paigaldamiseks valmis. Kütteketta pole vaja kindlaks määrata ja paigalduse ühtlast külge tagab disain ise. Selle maksumus on kõrgem kui kaabli põrandal, kuid sellel on palju eeliseid, sealhulgas pinna kiiremat kuumutamist.
Enne soojusvaheti paigaldamist põrand katab praimerikihi. See suurendab liimi adhesiooni betoonpinnale. Tavaliselt paigaldatakse liim koheselt matt, kuid kui see on märg ruum, siis pärast õhukese kihi peale kandmist ja kuivatamist kaetakse see veekindla ja seejärel jälle liimiga. Selleks, et mitte rikkuda kaabli terviklikkust ja siduda segu ühtlaselt, on liimikompositsioon vaja levitada plastist kambriga.
Liim pannakse plaatidele ja tasandatakse. Tile plussliim peaks andma kokku 20 mm, kuigi mõned tootjad soovitavad vähemalt 50 mm. Seda seletatakse asjaoluga, et niiskuse kihi paksusega jaotub soojus ühtlasemalt.
Vastavalt EMP-le on ohutuse tagamiseks ja kaitselüliti paigaldamiseks hädavajalik. Kui süsteem on paigaldatud vannituppa, tuleb termostaat paigutada külgnevasse kuivas ruumis.
Sooja filmi elektrilise põranda seadme süsteemis pole erilisi raskusi. Paljud panevad selle ise. See sobib igale põrandale. Infrapuna-kiirgusest lähtuv süsteem on ohutu isegi laminaadi ja muude puitkatte korral. Põrandale on olemas kahte tüüpi filmid:
Nende süsteemide soojuselementidel on paralleelsed ja seeriaühendused. Servadel on bimetallilised vooluvabad hõbedast ja vasest ribad rehvid üksteise peale. Infrapuna-kile põrand ei ole valmistatud tasanduskihiga või liimikihiga. Sobib ainult kuiva stiili.
Soojal infrapuna põrandal on mitmeid eeliseid. Need hõlmavad järgmist:
Standardmaterjalide komplekt sisaldab termoplinti, mis on keeratud rull-, kontaktklambrite, isolatsiooni- ja elektrijuhtmetena. Selle komplekti jaoks on vaja lisada temperatuurianduriga varustatud termostaat, plastist kile, lint, fooliummaterjal. Enne kogu selle ostmist peate arvutama filmi nõutud footage.
Lihtsaim viis graafikapaberi jaoks ruumide joonistamiseks. Järgnevalt tuleb märkida kohtadesse, kus asetatakse andurid ja ühenduspunktid. Valige ruumi osa, kus plaanite sooja infrapuna põranda paigaldada, seejärel arvutage, kui palju küttekeha on vaja.
Kui eelmine kate on normaalsetes tingimustes, siis ei tohi seda elektri-infrapuna kuumutatud põranda paigaldamise tehnoloogiat lahti võtta. Lihtsalt puhastage ja eemaldage tilgad. Kilekivide rull lõigatakse tavaliste kääridega.
Tuleb meeles pidada, et pinna moodustamisel ei peaks riba kattuma ega juhtivate rehvidega kokku puutuma. Tootjad määravad tavaliselt lõikepunkte. See ei tähenda, et filmi ei saaks lõigata teistesse mugavatesse kohtadesse.
Peamine on see, et lõikamine peab läbima lõhe kütteseadmete vahel. Kui sisselõige langeb määratud rida, on isoleeritud ainult kollektori bimetallplaadid. Muudel juhtudel lindid ribade otsad.
Kõigepealt paigaldage veekindla kiht, et kaitsta põrandat niiskuse eest betoonpõrandast. Järgmine on isolatsioon, mis takistab põhjaga ulatuva kiirguse kuumuse kaotamist. Materjali saab kasutada ükskõik, peamine asi, mida metalliseeritud pidu suunati väljapoole.
Märgistage koht, kus juhtmestik toimub. Pärast anduri paigaldamise ruumi määramist. Temperatuurisensori all asuv kanal teeb laiuse umbes 20 mm. Anduri juhtmestik asetatakse gofreeritud torusse, seejärel asetatakse ettevalmistatud kanalile.
Seejärel pange ettevalmistatud ribad vastavalt joonisele. Traadi pikkuse vähendamiseks riba paigaldamisel pööratakse see seina külgseina poole, kus termostaat asetseb ja peatub hiljem, enne kui see ei ulatu 15 sentimeetrit. Kui toas on kamin, tuleb sellest vähemalt 1 m kaugusel. süsteemi tootja on täpsustatud tootejuhendis.
Ühendage klambrid bimetalliriba servaga, seejärel ühendage juhtmed - vasakpoolsed klambrid on kinnitatud vasakpoolsetele klambritele ja õigete klambritega parempoolsetele klambritele. Soojusanduri juhtmestik peaks olema termilise filmi all peidetud. Sel eesmärgil lõigatakse soojusisolatsioonist välja 1 cm laiad kitsad sooned ja nendega kaetud toitekaabli abil liimitud kleeplint ja kaetud termokilega. Me ei saa lubada, et juhtmed tõusevad kõrgemale isolatsioonist.
Traadi serva isolatsioon eemaldatakse, valtsitakse üles, tõmmatakse traati läbi klambriga, kinnitatakse tangidega, seejärel ühendatakse punkt bituumenkibiga. Kogu vooluringi ühendades mõõdab saadud struktuuri takistust.
Lõppetapp on viimistluskatte paigaldamine. Termostaadi ühendamise põhimõte on kõigi sooja elektrikilpide puhul ühesugune.
Enne töö lõpetamist viimistlusega katte paigaldamise teel testitakse süsteemi. Kui termofilm vastab kõikidele nõuetele, ei tekita ruumi sädemeid ega ülekuumenemist kusagil. Kui tuvastatakse defektid, põrand katab teise kihi polüetüleenkile, mille paksus on vähemalt 80 mikronit. See on kattunud ligikaudu 20 cm pikkuse lähenemisega.
Paigaldajatelt on mitmeid lisavõimalusi:
Termoandurit pole võimalik seinale panna. On vaja jätta võimalus selle kontrollimiseks ja asendamiseks. Ärge asetage ka soojas põrandal vaipu ja muid tihedaid looduslikke pindu. Et tagada ventilatsioon ja vältida temperatuuri muutuste tõttu lõpliku katte deformeerumise võimalust, soovitatakse seina ja katte vahele jätta kerge vahemiku.
Raud või süsinikpõrand on tuumikonstruktsioon, mis soojendab ruumi kaugelelaine infrapunakiirtega. Selles vahemikus pole elektromagnetilist kiirgust. Selle eripära on see, et ruumis ei ole kuumutatud atmosfääri, vaid ruumis asuvaid esemeid.
Selle koostis sisaldab süsinikkardleid, mis on paralleelselt ühendatud elastsete matidena 0,8 m laiuse ja 25 m pikkusega toitejuhtmetega. Toas "vaip" asetatud kütteelemendid. Vardike sisemus koosneb süsinikust, hõbedast, vasest ja esimesest neist eraldub kuumus.
Lisaks põrandakomponendil asuvatele vardadele on ka temperatuuriandur ja termostaat. Selline põrand on iseregulatsiooniks. See tähendab, et soojushulk on otseselt proportsionaalne temperatuuri suhtes. Puuduseks on see, et selle paigaldamine on võimalik ainult tasanduskihi kasutamisel, mistõttu selle demonteerimine pole küsimusest.
Kui põrandapinnale asetatakse ükskõik milline objekt, väheneb soojusülekanne selle hõivatud kohas ja vardad hakkavad vähem soojust väljastama, vähendades seeläbi temperatuuri. Sellest tulenevalt on termostaat vajalik vaid toite juhtimiseks, kuid pillipõrand ise täidab ülekuumenemise vältimise funktsiooni.
Kuigi põhipõrandat peetakse intellektuaalseks süsteemiks, saab seda oma kätega panna. Tehnoloogia on lihtne, kuid see toimib tingimusel, et kõik nõuded on täidetud.