US Department of Labor Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri määrab määruste propaani tankid, mis keskenduvad tank ja osa testimiseks.Need määrused ka detail paagi asend hoonete ja tegevus, nimesilt märgised ja kuidas tankid on parandatud või muudetud.OSHA esitatakse ka kvaliteedi ja tulemuslikkuse standardid mönkijän ja kõik tema komponendid.
OSHA viitab mönkijän, regulaatorid, gabariidid, voolikud, torud, torud, ventiilid ja liitmikud kollektiivselt süsteem, LP (veeldatud naftagaasi) gaas konteiner, või LP süsteemi.Amet nõuab teatud komponentide sõltuvalt maht.Üksikkomponentide tuleb kontrollida tunnustatud katselabor.Laboratory heakskiidu näitab, et süsteemi komponentide rahuldada paksus, rõhu ja ehitamise standardid.Kuigi OSHA toob palju oma nõuded, see nõuab ka süsteemid vastavad American Society of Mechanical Engineers reeglid, USA transpordiministeer
OSHA dikteerib kui lähedal mönkijän süsteem võib olla hoonetele, süttivad materjalid, lõigates taskulambid, keevitajad ja mahutid tuleohtlikke vedelikke.Näiteks tabel H-23 Standard 1910,110 ütleb, kui palju jalgu süsteem peab asuma kaugusel lähimast hoonest, mis põhineb maht ja kas tank on ülal- või allpool maapinda.Teine tabel, tabeli H-28, määrab vahemaid kaasaskantav elektrilisi tööriistu ega lahtise tulega tuleb hoida JP süsteemi.OSHA samuti, et umbrohi, kuiv hein ja muud süttivad materjalid peavad olema vähemalt 10 jalga konteinerid.
LP peavad olema tähistatud nime ja aadressi konteineri tarnija (või tank ärinimi), mahutavus naela või gallonit, rõhk, täitke tasandil ruutmeetril välispinnale, ja kaskonteiner on ette nähtud paigaldamiseks maa peale või maa.Märgistus peab olema metallplaadile mahutile kinnitatud.Sisu peab olema märgistatud ka kui teisi gaase hoitakse või kasutatakse lähedal.OSHA nõuab tankid tähistatakse National Board of Boiler ja surveanum Inspektorid.
OSHA reguleerib remont LP süsteemid, mis vajavad keevitamist.Tank omanikud või remondi personal peab tundma regulatiivkomitee eeskirju ja standardeid, mille alusel tankid olid valmistatud.Keevitustööd remonti tahes süsteemi komponent, mis allub siserõhk peab vastama nende valmistamise koodid.Muud keevitamine on lubatud ainult sadul plaadid, sulgudes või nukkide.