Elektrilülitusmoodul: me arvestame ja paigaldame
- Loendurid
Elektrikilpide ühendamine on üsna keeruline protsess, mida ei soovitata ilma teatud kogemusteta energiavarustuse valdkonnas. Lõppude lõpuks sõltub majapidamiste elektrienergia tarnimine elektrikilbi koostamise ja paigaldamise õigsusest. Umbes sellest, kuidas iseseisvalt elektripaigaldust ise käsi teha, õpime edasi.
Sisukord:
Juhised eramaja oma kätega: tehnoloogia ja töökorraldus
Elektrikilbi monteerimine ja paigaldamine on üsna keerukas protsess, mille jaoks on vaja teatud kogemusi sellise töö teostamiseks. Jaotuspaneeli kokkupanekul on mitu etappi. Selle tagajärjel tuleb tulemuseks olevat kilpi eristada tööohutuse, mugavuse ja iga selle elemendi osa ühe suure süsteemi. Majas paikneva elektrikilbi põhifunktsioonid on:
- energiakulu kontroll;
- tarbimise kontroll ja igasugused ketid;
- selektiivne kaitse.
Kaitsekorralduse korraldamiseks peavad elektritööde teostamiseks olema minimaalsed oskused. Töö algfaasis tehakse elektriplaadi disain. See töö tehakse pärast seda, kui kõik ahelad on paigaldatud ja juhtmed on paigaldatud. Töö algetapil, tööjooniste väljatöötamisel tehakse paigaldustööde skeemi määratlus.
Alustage kõigi maja elektrienergia tarbijate nimekirjade korraldamisega, see tähendab, et peate tuvastama iga kilbi jaoks sobiva traadi. Sellele viitamiseks kasutage spetsiaalset nummerdamist.
Energiavarustussüsteemi ülesehitus on sama tüüpi, seega, mõistes operatsioonipõhimõtteid, ei ole skeemi koostamine keeruline. Eraldi tähistavad iga ruumi asuvad pistikupesad eraldi valgustusseadmeid. Kui majas on seadmeid, mis ei pistikust väljapoole, vaid saadetakse otse töölt kilbilt, on need ka projekti dokumentatsioonis märgitud.
See tähendab, et elektripaneeli paigaldamise projekti koostamisel on vaja iga ruumi jaoks eraldi näidata pistikupesasid, samuti otse paneeli ühendatud valgustusseadmeid ja -seadmeid. Iga seadme ühendamine individuaalse RCD abil aga nõuab selle skeemi loomiseks suurt hulka juhtmeid ja see on muljetavaldava suurusega.
Pidage meeles, et telefoni ja vähe elektrit tarbivate seadmete ühendamisel kasutatakse spetsiaalset kasti. Loendite loomisel sisestatakse kõik andmed tabelisse.
Järgmisel etapil luuakse kava elektritööde teostamiseks. Iga kaasaegset kaitset eristab moodulite olemasolu, millel on fikseeritud ühtsed instrumendid. Kavas tuleb määrata moodulite arv ja nende tüüp - üksik, kahekordne või kolmekordne. Pange tähele, et moodulite arv sõltub rea moodustamise järjekorrast.
Järgmine on seadmete valik, millega elektripaigaldust korraldada. Kõigepealt on vaja kindlaks teha kehaosa. Nende eesmärkidel on vaja õige kasti olemasolu. Kui töö tehakse korteris, siis on sisseehitatud optsiooni kasutamine piisav. Eramaja jaoks on seade optimaalne plastist või metallist. Pöörake tähelepanu materjali kvaliteedile, millest mööbel tehakse. Euroopa juhtivad tootjad toodavad mõningaid valvurite parimaid mudeleid. Korteri suurte juhtmete juuresolekul soovitame osta kilp eemaldatavate seintega. Mõned mudelid osutavad erirullide liikumise võimalusele.
Pange tähele, et paneeli kasti või kapi osa valimisel peate alati jätma varu mitu modulaarset juhtmest.
Maja elektripaigaldise järgmises etapis tehakse paneeli korraldamiseks mõeldud moodulseadmete valik käsitsi. Selleks on vaja rööbasteid paigaldada seadmetele kaitseautomaatide, diferentsiaalide, kontaktorite, releede, modulaarsete pistikupesade, busside, transformaatorite, toitainete, juhtimisseadmete ja juhtimisseadmete kujul.
Nende seadmete valimisel pöörake tähelepanu nendele omadustele:
- tööjõu optimaalne väärtus;
- automaadi käivitamise kiirus;
- Tühista seadmed;
- Kontaktori optimaalne väärtus.
Need parameetrid määratakse iga ringkonnakohtu jaoks eraldi. Pidage meeles, et süsteem peab olema tasakaalus. Elektritarbimise nõrkuse korral on liiga võimsate masinate paigaldamine sobimatu, kuna süsteemi ei saa ülepingest usaldusväärselt kaitsta.
Vooluringide lahutamine peab olema individuaalne ja sõltumatu, seega on võimalik saavutada vajalik selektiivsus. Probleemi tekkimisel lahutab ahel, millel on häire, ja kõik teised töötavad.
Automaatmasinad peavad olema varustatud spetsiaalse seadistusega, mis määrab nende töötamise aja. Näiteks kui kakskümmend viis amprit vooluahelal on mitu automaati, peab tarbija paigaldama sellise seadme, mis tagab nende lahutamise 0,2 sekundiks ja järgmine automaat lülitatakse välja 0,5 sekundi pärast.
Kaitseseadme nimivoolu väärtus määratakse kompleksina koos alamseadmetega. Selleks, et masin oleks automaatselt katkestatud, ja seejärel seadmetest, mida see tuleb teha, peab see väärtus olema suurem kui nimivool. Vastasel korral on ohutu kaitsevahend, mis on tavalise masinaga võrreldes suhteliselt kõrge.
Kaitseseadme vallandamise voolu väärtus iseloomustab selle tundlikkust. Kiirekaitset tagavad seadmed on paigaldatud vannituppa, pesumasinate, katelde ja muude kallite seadmete lähedusse. Seadmete tuleohutuse tagamiseks on vaja paigaldada selline mudel, mida iseloomustab reaktsioonivool 150-300 milliamperi.
Teie videote ühendamine:
Edasi peaksite ostma täiendavaid materjale rööbaste ja hea rehvide kujul. Raudtee on riba kujuline, millel asuvad avad. Rehvide praegused kandurid peavad olema kaantega suletud. Lisaks peaksite ostma bussi, mis tagab nullühenduse ja maandamise.
Kui teil on vaja ühendada bussiga rohkem kui üks juht, peate lisaks hoidma klemmplokkidega, mille abil saate traati korrektselt ja turvaliselt välja sirutada. Nende disain on teostatud ka spetsiaalse raudteega.
Et tagada voolu ülekandmine modulaarseadmete vahel automaatide ja kaitseseadistuste kujul, tuleb lisaks kasutada isoleeritud kamaseid. Nende abiga on võimalik saavutada seadmete vahel häid kontakte, samuti võimet taluda kõrget pinget, säästa aega ja parandada energiatõhususe näitajaid.
Täiendavaks isoleerimiseks on võimalik osta erineva pikkusega seadmeid, mis on ühendatud kahe või kolme rida korraga ühendamiseks.
Faaside jaotamiseks ridade vahel kasutage ühte trossi, mis on spetsiaalse otsaga keerutatud. Sellise traadi pikkus peab ületama ühte sentimeetrit. Kahe juhtme külge kinnitamiseks korraga seadme sees topelttüüpi otsa. Erineva suurusega juhtmete ja erineva arvu juhtmete jaoks on olemas suur hulk näpunäiteid.
Elektriline isetegemise kava ja kilpide komplekt
Enne töö alustamist korraldage täiendav valgustus tööpiirkonna kohal. Eraldi tabelis paigaldage kõik tööriistad, mis töö ajal on vajalikud. Paigaldage seinale kinnitusklambrid, mis võimaldavad traati ajutiselt kinnitada. Paigaldage eelnevalt loodud paneel nähtavale kohale nii, et see oleks alati teie silmade ees. Kontrollige vajalike seadmete olemasolu. Ettevaatust juhejuhtme toitejuhtme vabastamiseks.
Ehitise juhtmestiku omadused:
- algselt peaksite alustama jaotuskasti koostamisega;
- eemaldage kõik pistikud, paigaldage kõik juhtmed;
- paigaldada spetsiaalsed liistud, samuti rehvid ja neutraalid;
- vajadusel demonteerige ukse;
- Paigaldage paigaldusklambrid.
Järgmine on seina karbi ajutine fikseerimine. Selle kvaliteedi kontrollimiseks uurige hoolikalt niši. Järgmine on seadme demonteerimine, juhtmete paigaldamine, juhtmestiku džemprid ja automaatika paigaldamine.
Esialgu on kõik juhtmed pikkadeks kohandatud, kuid pidage meeles, et see peab olema väike. Seina suure hulga juhtmete juuresolekul on üks osa ülaosast ja teine altpoolt. Seetõttu on vaja juhtmeid eelnevalt rühmitada ja levitada. Seejärel eemaldage kaabli välimine isolatsioon. Selleks kasutage spetsiaalset tööriista, mis väldib esmase isolatsiooni kahjustamist.
Märkus: välise isolatsiooni eemaldamisel on võimalik juhtmärgistust kogemata puudutada, sellisel juhul peab traat olema märgistatud markeriga. Seetõttu puhastavad ka etiketid juhtmeid. Nendel eesmärkidel kasutage kaabli otstarbel olevat varjatud kleeplinti.
Kaitse siseküljel on paigaldatud juhi ja kaabli sisenditüüp. Samal ajal tehakse juhtmete tasandamine ühe kihiga. Järgmisena määratakse kindlaks automaadid, millesse juhtmed on ühendatud.
Järgmine etapp on rööbastele moodularakenduste paigaldamine. Võttes arvesse ahelat, vaadake seadmete nimiväärtusi. Turvapiiriku seade on esialgu fikseeritud, seejärel viiakse läbi automaatsete seadmete paigaldamine. Viimasel etapil viiakse läbi iseseisev automaatne kaitselüliti ja täiendavad moodulseadmed.
Pange tähele, et kogu automaatika paigaldamine toimub järk-järgult. Võimalik ühe rööpa ja automatiseerimise paigaldamine sellele ja seejärel järgmised rööpad. Järgmine on loenduri paigaldamine ja selle paiknemine kilbi pealispinnal.
Üks peamisi juhtmestikke riigis oma kätega on ülemineku rakendamine. Selleks on iga juhtme tuum ühendatud masina või bussi konkreetse ahelaga. Vahetusprotsessi käigus on vaja pöörata tähelepanu järgmistele soovitustele:
- teosed viiakse läbi teatud järjekorras - näiteks vasakult paremale või vastupidi;
- südamiku ühendus fikseerimispunktides, kusjuures nuga liigselt lõigatud;
- kaablite paigaldamine kilesse on teostatud ka teatud järjekorras, näiteks vertikaalses või horisontaalses suunas, keerates juhtmeid ainult 90-kraadise nurga all;
- traadi eemaldamine toimub ligikaudu 10 mm võrra, sellel eesmärgil kasutatakse spetsiaalset tööriista;
- pehmete veenide pinnale tuleb paigaldada spetsiaalsed pistikud vihjetena;
- traadi otsad on paigaldatud masina lõpposadele;
- pinget rakendatakse seadme karbile ülaosast ja juht on alt, see standard on üldtunnustatud;
- kontrollige traadiühenduse usaldusväärsust, pidage meeles, et vasktraadid ei ulatu masina alt välja;
- Mitme juhtme kokkupanekuks kasutage plastist sidemeid ja paigaldage need rööpad pinnale.
Edasi jaotatakse faas ja null moodulseadmete abil. Peamise ülekande korraldamiseks kasutage eelnevalt ostetud kammi või kodus tehtud džemprereid.
Järgmisena ühendage sisendkaabel. Selleks pead hoidke juhe enne peamisi relv kujul faasi ja null, üks teemasid, mis vastutab madalikule on paigaldatud bussi. Faasi- ja neutraaltraadid on ühendatud meeteriga või ahela suhtes tehakse nende edasine juhtmestik.
Lakke juhtmestiku viimases etapis ühendatakse tooted ise ja iga rida koormust vaheldumisi rakendatakse. Kui süsteem töötab korralikult, kasutage pinget kõikidele liinidele. Iga kaitseseadme testimiseks vajutage konkreetsele nupule. Pinge katkestamine vooluahelal näitab seadme nõuetekohast toimimist. Märgistage automaatsed seadmed, paigaldage diagramm uksele, paigaldage kereosa kate.
Kaitsekestuse kestus määrab puumaja juhtmestiku käsitsi kvaliteedi. Kvaliteetsete materjalide kasutamine tõestatud tarnijate poolt võimaldab teil jõuda hea elektrijuhtmestikuga, mida iseloomustab katkematu töö ja hea toiteallika kodus.
Elektriinstallatsioon puitmajas teeb seda ise video:
Elektrilise paneeli paigaldamine - sammhaaval juhend oma käte kokkupanekuks
Vanades majades paigaldati sissepääsu juures elektrimootor, mille külge oli varukoopia. Suhteliselt hiljuti rahul tarbijaid: kodumasinad olid vähesed ja väikese võimsusega. Täna, kui peaaegu igas kodus on palju võimsaid elektriseadmeid, on vaja elektrienergia tootmiseks maja teisi seadmeid.
Elektriploki paigaldamine lahendab palju probleeme, mis on seotud elektrienergia kasutamise ohutusega ja selle kvaliteediga. Uued ehitised on varustatud nendega kohe, vanades ehitistes on soovitatav neid paigaldada primitiivsete vanade asemel. Elektrikilp jagab elektrit tarbijarühmade vahel, kaitseb lühise ja üle nominaalsete koormuste eest.
Elektriseadmed on paigaldatud plastist või metallist kasti. Elektrimõõtur ja pealüliti on vajalikud. Arvesti paigaldatakse iseseisvalt või elektriettevõtte töötajatele. Pealüliti lülitab korterisse elektrienergia tarbimise vajaduse korral välja või töötab automaatselt hädaolukorras. Lugeja ja sisendautomaat, kui see on arvesti ees, tuleb pitseerida.
Kuid see on osa elektriliste paneelide seadmetest. Lisavõimalused ja turvalisus eramajas loovad voolukatkestid. Nende roll seisneb koduvõrgu vooluahela kaitsmises - juhtmestik ja kodumasinad. Iga masin teenib ühte tarbijarühma ja suure võimsusega seadmetele on paigaldatud eraldi masinad. Iga lüliti on ette nähtud automaatseks tööks või sundventiliseks.
Ohutusseade sisaldab erinevat transformaatorit, mis võrdleb sissetuleva ja väljundvoolu tasakaalu. Kui see on purunenud, mis juhtub, kui voolu kontrollimatu lekkimine või kui inimene pinge all läheb, käivitub kaitse. RCD-ga ühendatud võrk on välja lülitatud ja inimesel pole isegi elektrišoki tunda. Kaitstav sulgemine on mõeldud praeguseks, inimestele ohutuks.
Elektriline paneel puitmajas
Lisaks nendele seadmetele on kilp varustatud rehvidega. Masinate ühendus viiakse läbi vastendriba kujul oleval jaotusvõrgul - see ühendab sisendkontaktid. Neutraalse juhtme klemmiplokki nimetatakse nullibussiks. Maandus ühendub teise bussiga - maandus.
Maja sisse tulek on tarbijate vahel õigesti jaotatud. Seal on reegleid, mille järgi saab oma kätega elektriplaadi kokku panna:
- 1. Kõik tarbijad, mille võimsus on 2 kW ja rohkem, on jagatud eraldi gruppidesse. Iga masina komplekti jaoks, mis on ette nähtud teatud koormuseks.
- 2. Pesumasinas, nõudepesumasinas, kliimaseadmes ja muudes vähese energiatarbega seadmetes on vaja 16 A voolukatkesti. Me ühendame 2,5 mm2 kaabliga.
- 3. Me ühendame võimsamaid seadmeid automaatse masina abil 20 A või 32 A. Võta kaabel suurema sektsiooniga: 4 mm2 või 6 mm2.
- 4. Me teeme iga pesa kohta eraldi pistikupesad, kasutades 2,5-mm2 kolme-soonlist kaablit. Ühenduskastis asetage harukontor väljapoole.
- 5. Valgustusliinide jaoks kasutame 1,5 mm2 kaablit, millest igaüks on kaitstud 10 A. automaatse seadmega. Me käitame eraldi kaablit.
Võimsate elektriseadmete kaablitel ei tohiks olla filiaale, vaid see tuleb asetada üksiku tükini igale tarbijale eraldi.
Esimesel pilgul võib eraldi kaabliühenduse paigaldamise võimalus olla üleliigne. Tegelikult on see ainus tõsiasi, mis tagab suure turvalisuse ja juhtimise lihtsuse. Kui ebaharilik olukord tekib, lülitatakse tarbijarühm automaatselt välja, mitte kogu võrku. Sellise kujundusega seotud probleemi leidmine ja lahendamine on palju lihtsam.
Elektrivõrgu paigaldamiseks vajaliku kava koostamiseks. Selle kompileerimiseks võtaksime arvesse kõiki maja elektrienergia tarbimise tegureid ja omadusi:
- mitu kilovati kogu elektritarbimisest arvutatakse;
- kui palju energiat iga rühm tarbib;
- mitu üksikut tarbijarühma on kokku;
- kus arvesti paigaldatakse.
Teeme kava selgelt ja mugavalt. Näitame seadme reitingud, kaabli ristlõikega, juhtmestik tarbijatele. Alljärgnev näitab paneeli ligikaudset sisemist täitmist ja ühefaasilise võrgu juhtmestikku.
Kolmefaasilise võrgu pinge korral ei ole ahelates suuri erinevusi. Kohaldatakse teistsugust tarbija levitamise põhimõtet: eraldi grupid on ühendatud eraldi etappidega. Oluline on hoida koormus tasakaalus faaside vahel.
Korteri juhtmestikud
Kompuutoru korpus on valmistatud metallist või plastikust, mis kinnitatakse seina külge või on selle sisse pandud. Kui peidetud juhtmestik on sobivam jaotuspaneel, mis on peidetud nišiseinas. Väliskaitset saab paigaldada majja või tänaval. Valiku küsimus on oluline: väga odav plastist ümbrik kiiresti muutub kasutuskõlbmatuks. Parem on osta kast koos eemaldatavate seintega, kus DIN-rööpad on kergesti eemaldatavad või eemaldatud. Suuruse järgi on parem siseruumide reserv.
Korteri kilbi valimine
Kõigi skeemide esialgne element on sissejuhatav automaat, mis lõikab elektrienergia voolu maja. Selle nominaalsed väärtused sõltuvad maja kogutarbimisest. Venemaa Föderatsiooni valitsus otsustab, et võrguettevõtted teevad standardühenduse 380 V kuni 15 kW. Kui vajate rohkem, lisage tasu.
Valitakse järgmine: modulaarse tüübi loendur, kaitselülitid, RCD või diferentsiaalkaitse lülitid. Valides kaaluge:
- nimivool;
- mida töötab automaadid;
- nende töö kiirus.
Automaatmasinad paigaldatakse igasse ahelasse eraldi. On oluline arvutada nende parameetrid: ebapiisava võimsusega ilmnevad pidevalt valepositiivsed toimed. Väikese võimsuse korral ei suuda nad oma eesmärki saavutada - kaitsta ülekoormuse eest. Masinad on töötamise ajal varustatud seadmega. Allpool ketit tuleb panna lühema sulgemisaega, nii et see toimub ülestõusmise joonel.
Valime RCD-d nimivooluga, mis on suurem selle alluvate automaatsete seadmete koguvoolu suhtes. Seejärel lülitatakse masinad varem välja, kaitstes RCD kahjustuste eest.
Valvega varustatud seadmed on valmistatud standardsete ühtsete suurustega. Paigaldamiseks on DIN-rööbastee metallprofiil. Üks koht, kus on üheastmeline voolukatkesti, nimetatakse mooduliks. Arvutamaks, kui palju ruumi paneeli vaja on, tuleb teada, et kaheosaline AB on 2 moodulit, kolmeosaline on kolm. Ühefaasiline RCD võtab kaks moodulit, kolmefaasilist - 4. Üks klemmplokk - üks moodul, loendur, sõltuvalt modifikatsioonist, - 6-8 moodulit.
Kaitse monteerimine toimub lauale, mis on palju mugavam kui seinal. Kuid peate esmalt paigaldama kilbi mäluseadme, kui see pole veel moodulitega täidetud. Kontseptsiooni rakendamine võib toimuda mitmel viisil: lineaarne või rühm. Sõltumata sellest, on esimene alati sissejuhatav automaat. Lineaarse printsiibi kohaselt asuvad kõik RCDd, millele järgneb automaatmasinad. Paigutamine on lihtne, kuid süü on raske leida. Teise meetodi korral paigutatakse seadmed gruppidesse: esimene, RCD, seejärel selle grupi automaadid.
Järgige paigaldusreegleid:
- kilpide sees olevad ühendused on tehtud sisendiga sama ristlõikega traadiga;
- sissepääs asub ülaosas, väljapääs on allpool;
- keelatud on kinni keeratud traadist ilma nipideta NShVI;
- Ühes terminalis erinevate juhtmete kinnitamiseks kasutage kaableid kahe juhtmega.
Kogunemisel. Korraldame moodulid vastavalt DIN-rööpa valitud skeemile, kinnitage see kinnititega. Töö hõlbustamiseks koostab lisaks skeemile seadmete asukoha plaan. Siis ühendame need koos juhtmetega. Puhastame otsad, kui juhtmed on mitmekihilised, sisestame sobiva osa ülemise osa nõuannetesse. Pressime KW-i pressimisliidetega näpunäiteid, mis pole väga kallid. See tööriist kindlustab vihikeid.
Spetsiaalsete rehvide kasutamine aitab oluliselt kaasa elektriplaadi väljalülitamisele. Need on varustatud lameda kontaktidega (tihvtid), mis sisestatakse automaatika kontaktidesse, pakkudes usaldusväärset ühendust. Automaatsete seadmete valmistajad toodavad nende moodulite jaoks sobivad suurusega kammid, kuid need ei pruugi teistele etapis erinevuste tõttu sobida.
On vaja osta kõik automaatsed lülitid, difavtomaty, RCD, ühe tootja rehvid, mis hõlbustab oluliselt paigaldamist, varjestus ilmekaks ja kompaktseks.
Õige kaabli sisestamine hõlbustab oluliselt paigaldamist, võimaldab sisemist ruumi optimaalselt korraldada. Te peaksite ostma kilbid tehnoloogiliste aukudega, vastasel korral peate lõikama või puurima. Heade kilpide korral on kaablid eemaldatavad ja käivitatavad. Me ühendame sissejuhatava masinaga, kinnitage plastikklamber. Kõik kaablid on kohe märgistatud.
Sisestatud pinna isolatsioon ei ole vajalik, nii hoolikalt, et mitte vigastada juhtmete isolatsiooni, eemaldage see. On mugavam töötada üksikute juhtmetega kui kõva kaabli abil. Me levitame paneeli kogu juhtmestiku kimpudes: eraldi faas (L), null töötajad (N) ja kaitse null (PE). Soovime, et need kattuksid nii vähe kui võimalik. Otsad on eelnevalt märgistatud, pingutatud voolikuklambriga.
Ühendage kaablid kilbi külge
Kaabli paigaldamine kilesse, jättes talle pikkuse, mis on kaks korda kõrgem. Seda tehakse järgmiselt: tõmmake kaabel ühenduspunkti, tõmmake uuesti sisselaskeava välja ja katkestage. See ei ole üldse üleliigne: juhtmestik läheb mööda oma teed, mitte lühimat teed. Kui teil tuleb oma sihtkohta jõudmiseks või selle suurendamiseks venitada, on see halb. Nii et säästa kümme sentimeetrit ei ole seda väärt.
Pärast paigaldamist lülitage paneel välja kõik seadmed. Laadime kõik pistikupesad. Toome pinget, kontrollime sisendi juuresolekut, faasi õigsust ja nulli. Ükshaaval nupu "Test" abil kontrollime RCD-d ja difavtomaty. Kontrollige pinget masinate sisendis, lülitage sisse ükshaaval ja kontrollige väljundpinget. Me lülitame sisse võimsad vahendid, jälgime kilbi seisukorda: sädemeid, suitsetamist, kütet ei tohiks täheldada. Kontrollige pistikupesasid ja valgustust.
See peaks perioodiliselt kontrollima elektripaneeli. Kindlasti avage see kuu ja tõmmake kõik kontaktid. Tulevikus kontrollib igakuiselt RCD toimimist. Kui paigaldamine viiakse läbi ekspertide soovituste kohaselt, hoolikalt ja ilma kiirustata, varustab seade kaua ja usaldusväärselt.
Elektrimootorite DIY paigaldamine
Korteri või maja sisemine toitevõrk on kompleksne süsteem, mis sisaldab erinevaid elemente. See koosneb mitte ainult elektrijuhtmetest, kaablitest, pistikupesadest ja lülitidest.
Kogu elektrijuhtmete kompleksi kõige olulisem osa on elektriline lülitusplokk, mille sees on kaitseseadmed, automaatpaketi lülitid, doseerimisseadmed ja muud vajalikud seadmed. Ehitise paneelis on koondatud kõik eramaja, korteri või suvila sisemise toiteallika juhtsõlmed.
Aeg on möödas, kui ühe meetri elektrienergia mõõtmise, kaitsme pistikud ja lisaseadmed ei ole paigaldatud maja või korteri. Praegu on elektritarbimine kasvanud mitu korda võrreldes sellega, mis oli 30 aastat tagasi.
Eriomandi küllastumine võimsate elektriseadmetega on väga kõrge. Mõned mikrolaineahjud ja elektriahjud on kuni 2 kW võimsusega. Ja kui palju elektrit tarbivad kaasaegsed pesumasinad, kliimaseadmed ja arvutid?
Elektrienergia tarbimise mitmekordse suurenemisega on ka sisemise elektrijuhtmete ja seadmete nõuded täielikult muutunud. Kaasaegsed elektriplaadid asuvad kindlalt eramajades ja korterites. Nende kaitsed võivad olla valmistatud nii metallist kui ka polümeermaterjalist, sisseehitatud või hingedega.
Elektrivõrgu nende põhielementide monteerimine ja paigaldamine on iseseisvalt võimalik ainult siis, kui teil on põhiteadmised elektritööde valdkonnas. Vastasel juhul peaksite pöörduma ekspertide poole.
Ettevalmistused jaotuspaneeli paigaldamiseks
Elektripaneeli paigaldamine ja monteerimine on eramaja, korteri või muu kinnisvara objekti kogu sisemise toiteallika loomise viimane etapp. Pärast hoone ühendamist üldiste elektrivõrkudega ja sisemise juhtmestiku paigaldamist, saate jätkata elektrikilbi korpuse ja selle sisemise seadme monteerimist.
Selle menetluse alustamiseks on vaja koostada elektriplaadi mõiste ja võtta arvesse allpool loetletud tegureid.
- Sisemise juhtmestiku tüüp: "star" või "loop", jaotuskarbis või segaversioonis. Sisemise elektrijuhtme tüüp määrab elektrikilbile sobiva juhtmete arvu. Võib olla mitu tosinat. Sellest indikaatorist sõltub, millist elektriseadet tuleb kilesse paigutada, selle kogus ja tehnilised omadused.
- Kõigi elektriseadmete koguvõimsus: määratakse iga seadme nominaalväärtuste summa järgi. Samuti peaks see üldnäitaja jagunema armatuurlaual paigaldatud sisejuhtmestikust tarbimispiirkondadesse. See on vajalik masinate ja muude komponentide valimiseks maksimaalse koormusvoolu jaoks.
- Kõigi võimalike koormustoimingute arvestamine: täiendavate elektriseadmete ühendamine, kõigi seadmete samaaegne kaasamine jne. Tõenäoliselt on selline arvutus juba tehtud sisemise juhtmestiku paigaldamise ajal, kuid see on soovitav seda dubleerida. Kõik masinad ja muud elektriseadmed tuleb osta mootori võimsusega.
- Rajatises olevate elektriseadmete tüüpide määramine: paljudel elektriseadmetel on vaja lisaseadmeid paigaldada. Näiteks pesumasina töö peab olema tagatud, paigaldades RCD (jääkvoolu seade). See tagab inimese kindel kaitse elektrilöögi eest elektriseadme korpuse lühise korral.
Pärast elektriplokkide kontseptsiooni väljatöötamist, kõigi vajalike komponentide ja materjalide omandamist, jätkame seadme korpuse ja selle paigalduse valimist.
Elektrikilbi korpuse valik ja paigaldamine
Tuleks kohe öelda, et kommutaatori koostu saab teha kahel viisil: pink või monteeritud. Esimene meetod hõlmab kilbi korpuse paigaldamist eelinstallitud ja ühendatud vastavalt skeemi moodulseadmetele, hästi ja teine vastupidi.
Nende kahe meetodi vahel ei ole põhimõttelisi erinevusi - ainult montaaži- ja paigaldusoperatsioonide järjestus muutub. Me kaalutleme teist meetodit, kus esmakordselt paigaldatakse kommutaatori korpus ja seejärel moodulseadmete paigaldamine, sisemine juhtmestik ja väliskaabel.
Valvurite vormi kaudu jagatakse süvendisse ja paigaldatakse. Me ei kirjelda nende kahe liigi eeliseid ja eeliseid, lihtsalt öeldes, et igal konkreetsel juhul on vaja valida parim valik. Hingedel on lihtne paigaldada ja paigaldatud on kompaktne, kuid seda on raskem paigaldada. Nii et valik on sinu! Korpuse suurus sõltub moodulseadmete ja muude seadmete arvust, mis tuleb sellele paigaldada.
See ongi! Valik on tehtud, kommutaatori korpus on paigaldatud õigesse kohta, sellega ühendatakse toitekaabel ja sisemine juhtmestik - on aeg alustada kokkupanekut!
Väliste kaablite ja juhtmete paigaldamine
See operatsioon on üks tähtsamaid! Kaabli isolatsioonikihi kahjustused on vastuvõetamatud. Soovitatav on osta spetsiaalne tööriist rihma isolatsiooni eemaldamiseks. Kõrged nõudmised ja isolatsioonide eemaldamine juhtmeist. See operatsioon viiakse läbi stripperi abil, muul viisil kui shkuder. Isolatsiooni sulamine on keelatud, eemaldage see nuga või tangidega. Kõiki neid tingimusi tuleb rangelt järgida, et kõrvaldada negatiivsed tagajärjed lühisioonide ja muude hädaolukordade kujul.
See on tähtis! Isoleeritud metallist juhtmeid ei tohi kahjustada. Vastasel juhul lükkavad nad paigaldamise ajal lihtsalt sisemisi kahjustusi, mis võivad viia ettenägematute tagajärgedeni.
Välise kaabli ja sisemise juhtme paigaldamise jaotuspaneel on väga lihtne. Vöö isolatsioon eemaldatakse peaaegu täielikult. See peaks olema kohal ainult kaabli asetamise kohale, mis asetseb kilbi korpuse kaudu, pluss veel paar sentimeetrit. Veenid lastakse moodularakenduste paigaldamiseks liistude alla ja suunatakse sihtkohta. Null ja kaitse tavaliste padjad ja faasi teatud gruppide moodulseadmed.
Tähelepanu! Juhtmete ja juhtmete südamiku pikkus, mis kuulub lülitusplokki, tuleks valida modulaarsete seadmete ümberkonfigureerimise või muu ettenägematu töö korral.
Pärast sisejuhtmete kaablite ja juhtmete paigaldamist saate jätkata modulaarsete seadmete ja muude seadmete paigaldamist, kui see on varustatud vooluringiga.
Elektriseadmete paigaldamine elektrikilbisse
Puuduvad standardid elektrikilpide moodulseadmete paigaldamiseks. Paigaldamise reegel on üks: seadme kujundus peab olema selge nii teistele kaptenitele kui ka kasutajatele. Sisendautomaat, üldise kaitse ja mõõteseadmete ühik tuleks paigutada ülemisse rida. Allpool asetage sageli kasutatavad moodulid.
Kaitseelementide selline paigutus võimaldab ühendada sisendseadme ülemiste klemmidega ja pinge jaotus piki jooni tehakse alumiste klemmide abil.
Tähelepanu! Elektripaneeli moodulseadmeid ja muid seadmeid saab paigaldada ükskõik millises järjestuses, peamine on see, et need on korralikult ühendatud. Siiski on palju mugavam, kui seadme asukoht vastab joonisel näidatud järjestusele.
Kõik elektripaneeli siseseadmed on paigaldatud spetsiaalsetele DIN-rööbadele, mis on enamasti juba korpuses juba paigaldatud. Enamus paneelseadmete tootjaid valmistavad oma tooteid erinevate kasulike lisandustega. Lisaks DIN-rööbastele sisaldab see loetelu ka mitmesuguseid juhtmeid ja kaableid, klambreid kaablitele, voolikuventiile, valedele paneele, samuti spetsiaalseid väljundraame, mis hõlbustavad seadmete paigaldamist. Võib öelda, et mis tahes lülituskamber on varustatud varustatud kõigi vajalike moodulite ja muude seadmete paigaldamisega.
Kuid teemale lähemal! Oleme juba otsustanud, kuhu paigaldada moodulseadmete peamised rühmad. Ülemine osa on hõivatud sisendirühmaga, millele järgnevad sageli kasutatavad moodulid. Nende hulgas on UZO grupi vaade. Reeglina paigaldatakse igale väljalaskeavale üks RCD, lisaks vannitoas ja köögis. Selline praegune kaitse koos automaatidega võimaldab keelduda erinevate automaatsete masinate paigaldamisest.
Kui me räägime automaatsetest lülititest, siis paigaldatakse esimesed moodulid valgustusjoonte kaitsmiseks, seejärel pistikupesad ja pühendatud: katla, pesumasina ja nii edasi.
Pöördlülitite, RCD-de ja muude seadmete paigaldamine DIN-rööbastes on väga lihtne. Modulaarne seade sisestatakse rööpast iseloomuliku kliki juurde, ühtegi muud toimingut ei nõuta, kuna see on kindlalt fikseeritud.
Seadme lahtivõtmiseks või eemaldamiseks pange lihtsalt mooduli kõrv kruvikeeraja abil - seade saab hõlpsalt eemaldada paigalduskonsoolist. Kui teil on vaja elektriarvesti paigaldada kommutaatorisse, on see paigaldatud ka DIN-rööbastele. Noh, see kõik puudutab seadme paigaldamist elektrikilpist! On aeg liikuda elementide ühendamisele vastavalt kontseptsioonile.
Elektrilise paneeli siseseadmete ühendamine
Kompuutrisse paigaldatud seadmed on paigaldatud, jääb alles ainult kõigi moodulite ja muude seadmete ühendamine vastavalt kontseptsioonile, korrektselt ja keerulise veebi loomisega. Kohe tuleb öelda, et ühte juhtmahtu saab ühendada ühe terminaliga. Kui on vaja ühendada mitmed juhtmed, tuleb need kokku suruda hülsi otsa ja sulgeda tihenduspihusti otsad. Teine reegel: kõigile modulaarseadmetele ei ole kõige sagedamini tähtis, milliste terminalide pinget rakendatakse ja kust see eemaldatakse. See võimaldab lihtsustada lülitamist.
Kui paigaldamine toimub eelnevalt paigaldatud kilbiga, siis ühendatakse kõigepealt väljundavad juhtmed. Neid tuleb vahele jätta DIN-rööpade all ja viia ühenduspunkti. Ülejälitusjuhtmed peavad olema tagaseina ja moodulseadmete vahel peidetud. Südamikud on tingimata ühendatud polümeersete sidemetega silmades. Null- ja maandusjuhtmed pakitakse komplektis eraldi, kuna neil on erinevad marsruudi marsruudid. Faasid kombineeritakse ridades ja vertikaalselt toidetakse raudteele, kus nad õitsevad külgedele.
Kõige mugavam on ühendada üks rida modulaarseid seadmeid spetsiaalse haakeseadmega. Need on olemas kahes versioonis: ühe rida ja kolm rida. Kui moodul tuleb ühendada teise allikaga, piisab, kui eemaldada kammi kontakt tihenditega. Selliste lihtsate osade kasutamine võimaldab lihtsustada kommutaatori paigaldamist. Pärast elektriplaadi kõigi elementide ühendamist tuleb kontrollida nende ühenduste õigsust. Kõik Kogu töö on tehtud, saate siseneda elektrilise jaotuspanga töösse.
Järeldus
Lõpetuseks tahaksin anda mõned üldised soovitused elektrikilbi paigaldamiseks ja paigaldamiseks eramajas, korterisse või maamajas. Need aitavad vältida üldkasutatavaid vigu, mis tehakse elektrikilbiseadmete montaaži käigus.
- Kompuutriboksi korpust tuleb osta veidi suuremaks kui see, mis on vajalik seadmete paigaldamiseks. See võimaldab paigaldada täiendavaid seadmeid ja moodulseadmeid, kui see osutub vajalikuks teenindatavate elektriseadmete arvu suurenemisega. Kaitsevarustuse sees olev lisaruum kunagi valutab.
- Erinevatel eesmärkidel ei ole vaja kaitsta erinevate seadmete rühma koos ühe RCD või diferentsiaalilüliga. Näiteks näiteks selline ühendusskeem lülitab arvuti välja, kui föön on vannitoas purustatud, mis tekitab tarbijale teatavaid ebamugavusi. Praeguseks on parem tagada vooluahela kaitse - eraldi vannitoas, köögis jne.
- Jõuvõtu järelevalve eeskirjadest nähtub, et automaatse masina ette ei saa paigaldada RCD-d, tuleks see pärast selle paigaldamist asetada. Mehaaniline RCD on parem kui elektrooniline, see ei põhjusta valepositiivseid ja usaldusväärsemaid. Parim on paigaldada see seade igale tsoonile masina järel.
- Elektriliste laudade kokkupanemisel tuleks kasutada lisatarvikuid, näiteks neutraal- ja maandusjuhtmete ühendamiseks augud (erinevad kaitseklapid). Neid tuleks asetada servadele, et töö esipaneelit ei sulgeda.
Elamu, korteri või suvila elektrikilbi paigaldamine ja monteerimine ei nõua lubade väljaandmist, kuid peate järgima elektritööde üldeeskirju.
Sõltumata sellest, kes seda tööd teeb, olete isiklikult või tööle võtnud kogenud elektrik, peate juhinduma PES standardite asjakohastest standarditest (elektriseadmete reeglid). kui elektripaneeli paigaldamine toimub maja, korteri või aia esmasel ühendamisel toitevõrguga, siis on tagatud seadme korrektsuse kontroll elektrivarustusorganisatsiooniga!
Lisaks tuleb meeles pidada, et hädaolukordade ministeerium võib tulekahju inspektorite silmis välja anda puudused kõrvaldamiseks juhul, kui elektripaneel ei vasta tuleohutusnõuetele.
Seega, kui te ei ole kindel oma võimete osas, keelduge ise elektrikilbi paigaldamisest ja kutsuge kutselist elektrikut! See võimaldab vältida mitte ainult vastuolus järelevalvestruktuuridega, vaid ka veelgi tõsisemaid tagajärgi: elektrilöögi või tulekahju!
Jaotuskasti paigaldusjuhendid
Oluline teada
Alustuseks peate selgitama teile, millised lülitid on mõeldud majade ja korterite kasutamiseks. Esitatud teave aitab teil valida korteri või maja jaoks õige elektripaneeli.
Niinimetatud "kastid", milles on paigaldatud kõik kaitsesignalisatsiooniseadmed ja elektriarvestid, võib esitada järgmistes sortides:
- Tootmismaterjal: plastik või metall. Esimene võimalus on praktilisem, sest on väikese kaalu ja kilpide esteetiliselt atraktiivne välimus. Metalli puhul on see turvalisem ja vastupidavam.
- Kinnitusmeetod: õhuliinid ja süvistatavad. Sellest tulenevalt on viimasel juhul vaja teha seinas spetsiaalset niši, kuid samal ajal ei hõiveta ruumis ruumi. Varjatud jaotuspaneelide paigaldamine on keerulisem, kuid samal ajal kasutatakse neid varjatud elektrijuhtmete paigaldamisel sagedamini. Plaastri versioon kinnitatakse seina külge küünte või kruvidega, mis lihtsustab oluliselt paigaldustöid.
Samuti peaksite rääkima "kastide" parima kvaliteediga tootjatest. Kuna igal juhul ostate kilpi poes, soovitame eelistada järgmisi ettevõtteid: ABB (ABB), Legrand (Legrand), IEK (IEK), Schneider Electric (Schneider Electric). Need tootjad on turul püsinud stabiilsena ja on saanud enamike professionaalsete elektrikute võrdlusaluseks.
Sellise juhtiva nelja toodete valimise eelis on järgmine:
- kvaliteetsed valmistusmaterjalid (kui plastist, siis kuumuskindel), kui metalli, kõik keevitusõmblused tehakse ettevaatlikult;
- kulud ei ole palju kõrgemad kui keskmised kvaliteedimudelid;
- Komplekt koosneb abiseadmetest, mis tuleb osta eraldi: nullibuss ja maandus, sümbolitega kleebised, kinnituskruvid.
Noh, viimane asi, mida ma sooviksin rääkida, enne kui annan juhiseid selle kohta, millises korteris (eramajas) asuv sissejuhatav elektrikilp.
Peamised komponendid on:
- Karp ise on uksega.
- DIN-rööp (kõik automaatika on sellele paigaldatud).
- Jaotussiinid (PE ja N) kõikide maandus- ja neutraaljuhtide ühendamiseks.
- RCD-ga töötavad kaitselülitid (või kombineeritud versioon - diferentsiaalmasin).
- Elektriarvesti.
- Juhtmed kõikide skeemi elementide ühendamiseks.
Siinkohal tuleb märkida, et veenide ühendamiseks on parem välja arvutada voolu ja voolu läbilaskevõime, et iseseisvalt valida kõige sobivam juhi läbimõõt. Seoses automaatika, eraldi teemaga oleme aga juba kaalunud, mida parem valida: difavtomat või RCD, on see teave teile kasulik.
Kui sissejuhatav osa on sorteeritud, minge juhistele, mis aitavad omavahel kokku panna elektrikilbi maja.
Väga huvitav videojuhis sellel teemal:
Peamine protsess
Vaatame viivitamatult tähelepanu asjaolule, et artiklis pakuti juhiseid kommutaatori paigaldamiseks 220 V. Kui soovite kolmefaasilist kaitset kokku panna, lugege eraldi juhendit, millele me viitasime!
1. samm - looge skeem
Alustamiseks peate kõigile automaatidele, arvestitele ja jaotussibussidele koostama juhtmestiku, et korteri (või maamaja) jaotuskauba kiiresti ja õigesti kokku panna. Selles etapis peate ka valima sobivaima koha iga toote paigaldamiseks DIN-liistule. Mida kompaktsemad ja loogilisemad masinad paigutatakse, seda rohkem ühendate juhtmeid ja muudate kasti hoolduseks mugavaks.
Teie tähelepanu on näide sellest, kuidas 220V korteri kommutaatori koostu skeem peaks välja nägema:
Teie versioonis võib kõik olla radikaalselt erinevad ja see ei viita sellele, et skeem koostati ebaõigesti. Igal üksikul juhul saab jaoturit monteerida omavahel.
2. samm - materjalide ja tööriistade ettevalmistamine
Vahendite hulgas on kindlasti vaja:
- multimeeter (kõik elemendid on ühendatud juhtmestikuga).
- kruvikeeraja komplekt (pinguta klemmide kruvid).
- Hõõrdetööriist või äärmuslikel juhtudel elektriku kinnitusnuga.
- kruvikeeraja (kinnitage kast seina külge)
Keeruliste elementide puhul on kõik, mida ise tuleb valida, sõltuvalt juhtmestiku kogukoormusest, võrgu pingest (1 või 3 faasi) ja loodud ahela hargnevusest. Soovitame teil tutvuda järgmiste artiklite plokkidega, mis on tihedalt seotud kommutaatori iseseadistusega:
Pärast nende artiklite lugemist võite minna sobiva automatiseerimise ja materjalide juurde poodi, mille järel peate oma käsutusse ainult koputusplaadi kokku panema.
3. samm - elektriplaadi paigaldamine
Siin jõuame artikli kõige olulisemasse ossa. Nüüd, kui te juba teate, milline on poksikate "täidis" ja kuidas iga üksust valida, võite minna kokku kogusse.
Vahetult tuleb märkida üks väga oluline nüanss - peate nõustuma energia müügi esindajatega, kes paigaldab arvesti. Kui teil on lubatud seda ise installida, saate koostada avalduse ja minna tööle.
Elektrilise paneeli sammhaaval paigaldamise juhised on järgmised:
- Hoidke kaas seinale (või paigaldage see ettevalmistatud nišile).
- Ühendage igast ruumis olevad juhttraadid ja toitekaablid kõrgepinge elektriseadmetega.
- Klemmide jaoks kvaliteediga ühendamiseks kasutage juhtmeid.
- Kasutades isekeermestavaid kruvisid, kinnitage DIN-rööpa korpuse sees, mis toimib kogu "täitmise" kokkupanekuks.
- Kinnitage kõik lülituslülitid, RCD ja isegi lugeja (kui selle kinnitusdetailid sobivad) paigaldatud ribal. Kõik on lihtne, varjestuse disain sisaldab spetsiaalset fiksaatorit, mis kiiresti ja vaevata fikseerib toote rööbastel.
- Paigaldage null- ja maandusbuss.
- Ühendage ühendusjuhtmed sobivateks tükkideks.
- Ühendage kõik elemendid vastavalt skeemile. Ärge unustage, et lülituslülitite ja RCD sissejuhatav faas ja null peavad tingimata alustama ülemistesse klemmidesse. Kuidas ühendada masinaid kiles, me kirjeldasime eraldi artiklis.
- Kontrollige hoolikalt jaotuskilbi ehituse kvaliteeti, vajadusel kinnitage kruvid kõigil klemmidel.
- Kutsu energia müügiesindajat tegema võimsuse mõõturi pitserit.
- Kontrollige tehtud töö õigsust, sisselülitades sisseehitatud automaati.
Kui pärast elektrienergia sisselülitamist ei ilmnenud iseloomulikku põletus lõhna, sädemeid ei esinenud ja RCD ei käivitanud, siis kõik elektritööd tehti õigesti.
Kogu põhiprotsessi visuaalne video õppetund:
Lõpuks soovitame teil tutvuda mõne lihtsa vihjega, mis aitab korteri ja eramaja korpuses paremini kokku panna.
Kasulikud nõuanded
Esimene asi, mida ma soovitaksin, on karbi kaane siseküljel, kleepige diagramm legendiga (kus see on). Kui tekib hädaolukord ja te ei ole paigas, saab keegi teine elektrit kiiresti välja lülitada või vastupidi lülitada masin välja, et olete välja lülitatud.
Samuti soovitame, et kõik kaitsekilpide rühmad oleksid siltidega märgistatud ja lisaks rühmitatud plastklambritega, nagu foto on näidatud. See muudab hoolduse ja remondi mugavamaks, nii et inimene ei häiriks õige kontakti otsimisel. Me saame rääkida sellest, kuidas juhtmestiku tähistamist saab paigaldamise ajal teha eraldi artikliks.
Ärge unustage, et RCD-de ja kaitselülitite ühendamisel on oluline omadus - peal tuleb alati paigaldada juhtjuhtmed, mis ka tootja esiküljel paneb tootega koopia.
Kui pärast montaaži teostamist on elektripaneeli esimene lülitus, jätke see mõneks tunniks lahti, seejärel tule ja kontrollige automaatika ja juhtmete temperatuuri. Kui kuskil hakkab isolatsioon sulama, lülitage see kohe välja ja hakake probleemi otsima, vastasel juhul ei väldita tulevikus lühist.
Iga kuue kuu tagant tuleb automaatklemmide kruvid pingutada karbi sees, eriti kui kasutate alumiiniumtraati.
Ärge ostke kompaktset kommutaatorit, kus asetsevad istekohad. Esiteks on võimalik, et tulevikus lisate skeemile uusi elemente. Teiseks aitavad ruumid kaasa seadmete ülekuumenemisele ja nende kiirele rikkele.
See on kõik, mida ma tahtsin teile rääkida, kuidas omakäeliselt kommunikatsiooniplokki kokku panna. Loodame, et teave oli teile kasulik ja huvitav. Kui teil on küsimusi, küsige neid meie ekspertide kommentaarides või kategoorias "Küsimuste elektrik"!