Mis on UZO?
- Tööriist
Varem või hiljem hakkab inimene mõtlema oma kodu turvalisuse, oma elu. Et ennast ja oma kodu kaitsta, peate silmas pidama seda probleemi lahendama. Maja erilist tähelepanu vajab elektrijuhtmestik, valik, mida tuleks pöörata erilise ettevaatusega.
Nüüd igas majas on terviklik arsenal erinevatel kodumasinatel. Ja mida suurem on selle kogus, seda suurem on kaabli koormus.
Kaitsevahendite puudumisel võib see põhjustada probleeme. Ajaline materjal satub tagasi. See kehtib nii seadme korpuses asuva välisseadme kui sisemise juhtme kohta. Isolatsiooniomadused on aja jooksul kaotatud. Elektri lekib ja see on otsene oht inimese elule.
Probleemide vältimiseks piisab kaitsevahendite kasutamisest. Ühte neist peetakse RCD - kaitseks väljalülitusseadmeks.
Miks on vaja korteris paigaldada
Seadme nime põhjal saab selgeks, et see on loodud selleks, et kaitsta elavaid asju elektrivoolu kahjulikust mõjust. Samuti hoiab ära elektrijuhtmestiku tulekahjude tekkimise võimaluse selle ülekuumenemise, erinevate rikkedena.
Nagu eespool märgitud, võib seadme sisemise elektrivõrgu terviklikkus olla katki. Sellel on mitu põhjust:
- • mehaaniline mõju;
- • temperatuuri kahjustused;
- • elektrijuhtmete vananemine.
Nii kaitsevahendite puudumisel võib ükskõik milline neist põhjustada inimesele korvamatut kahju. Võite kaotada mitte ainult oma kodu, vaid ka surra, kui olete stressi all. Elektrilöök võib põhjustada südame fibrillatsiooni.
Loomulikult mängib siin suurt rolli enda vastupanu. Mida kõrgem see on, seda tõenäolisem on püsida elus. Ütle mulle, kas on vaja oma tervist ohustada? Kas pole lihtsam installida vajalikku kaitset ja nautida elu? Kas teil on ikka kahtlusi, miks teil on korteri RCD vaja?
Mõelge näide. Pesumasina töö ajal on faasijuhtme isolatsioon kahjustatud ja see puudutab korpust. Selle tagajärjel oli elektriavastuvõtja pinge.
Märg põrandal seisv mees puudutas kirjutusmasina metallosa. Selle tagajärjel jõuab tulemusringhäälingu kaudu praegune inimene läbi maa. UZO, "tunne", et mitte kõik vool on tagasi pöördunud, lülitab pinge kohe välja, päästa seeläbi isiku elu.
Kahtlemata tunneb inimene veidi nõrgendamist, aga jääb ellu.
Kuidas RCD toimib?
Selle peamine ülesanne on kaitsta inimest kahjustatud seadmest, mille puhul on ohtlik potentsiaal. Vooluahela faas ja null on ühendatud ülemise RCD-liidesega, faasiga ja nulliga, mis lähevad madalamate klemmide koormusele. Sellisel juhul voolab elektrivool toiteallikast, läbib seadme elektrilise seadme kaudu ja seejärel taas võrku.
Siit me järeldame, et RCD on selline kontroller, mis kontrollib jõudu sisendi ja väljundi juures. Kui RCD sisendist ja väljundist tulenevad voolud ei ole üksteisega võrdsed, siis on lekke kusagil. Ohutusseade reageerib lekkele väga kiiresti ja käivitub ja välja lülitatakse umbes 0,04 sekundi pärast.
Lihtsamalt öeldes, et normaalselt toimivas elektrivõrgus ei tohiks olulist erinevust sisestatavate ja väljuvate voolude vahel, mis läbivad RCDd. Kui väljamineva ja tagastatava voolu summa on sama, siis ei toimu välja lülitamist. Kuid kui praegune on leidnud teistsuguse viisi ja osa sellest on voolanud, lülitab RCD elektrivoolu välja ja peatab selle.
Samal ajal tuleb meeles pidada, et RCD-süsteem võib märkimisväärselt parandada elektripaigaldiste ohutust, kuid ei suuda täielikult kõrvaldada elektrilöögi või tulekahju ohtu. RCDd ei reageeri hädaolukordadele, kui nendega ei kaasne lekkevool. Näiteks näiteks lühise ja ülekoormuse korral.
Miks on vaja tulekaitseks 100 mA RCD või RCD rakendust?
Isiku kaitsmiseks elektrilöögi eest on paigaldatud RCD, mille nimivõimsus on 10-30 mA. Miks? Jah, kõik on lihtne, sest suurema väärtuse vool võib inimesele olla surmav.
Kuid tootjad toodavad kaitseseadmeid, mille lekkevool on hinnanguliselt 100, 300 ja 500 mA. Sa ei arutanud, miks on selle reitinguga vaja RCD-d.
Igaüks teab, et 50 mA vooluga ei saa inimest, kellelt autsaiderit ei toeta, elektrijuhtmest lahti saada. Väärtus 80 mA toob kaasa kohe surma. Mis on suurte nimiväärtusega seadmete paigaldamise vajadus? Tegelikult ei kohaldata selliseid kaitseseadmeid elektrilöögi eest kaitsmiseks, nende ülesanne on veidi erinev.
Vajadus kasutada UZO-d, mille reiting on 100 mA või rohkem, on tingitud asjaolust, et peaaegu igas toiteplokis on "halb" vool. Teisisõnu, lekib looduslikud voolud. Igas seadmes pole täiuslikku isolatsiooni, on alati looduslik lekkevool.
Isegi juhtmete puhul, mida kasutatakse elektrijuhtmete paigaldamiseks, on looduslik leke ja seda enam, kui juhtmestik on pikem. Kui paigaldate suuremahulisele majale RCD-d nimiväärtusega 30 mA, öelge 2, 3-korruseline, siis see lihtsalt vale viga loodusliku voolu lekke tõttu.
Jääkvoolu seadmed, mis on ette nähtud 300 mA lekkevooluks, võivad vältida tulekahju tekkimist. Näiteks, kui pidev lekkevool on 200-500 mA, vabaneb selline soojusenergia, mis on küllalt lähedal, et süttida lähedal asuvaid materjale ja põhjustada tulekahju.
Seetõttu on selle kaitseseadme peamine ülesanne tulekaitse. RCDd, mille nominaalväärtus on 100 mA - 500 mA, tagavad peamiste RCDde reservi. Nende paigaldamine toimub ruumi sissepääsu juures.
Töö tähendus on järgmine: esiteks on madala hinnaga RCD-d välja lülitatud, kuid kui see mingil põhjusel ei ole välja lülitatud (näiteks rikke tõttu) ja värvimine jätkub, siis sisend töötab mõne aja pärast.
Kaitseseadise paigaldamine - säästate oma lähedaste elu ja tervist!
Mis on RCD ja kuidas see toimib?
Eesmärk
Esmalt kaaluge kaitseseadme eesmärki (allpool olevas fotol näete selle välimust). Leakavool tekib juhul, kui on rikutud ühte juhtmestiku kaabli isolatsiooni või kui kodumasina konstruktsioonielemendid on kahjustatud. Lekk võib põhjustada elektrijuhtmestiku või kasutatava majapidamisseadme tulekahju, samuti elektrilöögi vigastatud elektriseadme töötamise ajal või vigase elektrijuhtmestiku korral.
RCD-d soovimatu lekke korral jagatakse teineteisega juhtme kahjustatud osa või kahjustatud elektriseade, mis kaitseb inimesi elektrilöögi eest ja takistab tulekahju.
Sageli küsitakse difavtomaadi ja RCD erinevuse kohta. Esimene erinevus seisneb selles, et see kaitseseade lisaks kaitsele elektri lekke eest (RCD funktsioon) on ka kaitsel ülekoormuse ja lühise eest, see tähendab, et see täidab ka kaitselüliti funktsioone. Kaitseseadise seade ei kaitse ülerõhu eest, seega on peale selle ka elektrilised võrgud automaatsed lülitid.
Seade ja tööpõhimõte
Mõelge kaitseseadme disainile ja selle toimimisele. RCD põhilised strukturaalsed elemendid on diferentsiaalsignaali trafo, mis mõõdab lekkevoolu, vallandavat elundit, mis toimib väljalülitusmehhanismi ja otseselt toitekontaktide lülitamise mehhanismi.
Ühtse faasi võrgu toimimisviis on järgmine. Ühefaasilise kaitseseadise diferentstrafessoril on kolm mähist, millest üks on ühendatud neutraaljuhiga, teine faasijuhtmega ja kolmas erineva voolu reguleerimiseks. Esimene ja teine mähis on ühendatud nii, et nende voolud on vastupidises suunas. Elektrivõrgu tavapärases töörežiimis on need võrdsed ja indutseerivad trafos magnetvälja sümboli, mis on üksteise suhtes suunatud magnetvoogu. Sellisel juhul on kogu magnetilise voo null ja seetõttu ei ole kolmandal mähisel voolu.
Elektriseadme kahjustumise ja faasipinge väljalülitamise korral seadme puudumisel mõjutab inimest elektrilöögi lekkimist, mis voolab läbi tema keha maapinnale või teistele elektrit juhtivatele elementidele, millel on erinev potentsiaal. Sellisel juhul erinevad RCD diferentsiaaltrafo vahelduvvoolud mõlemas mähises ning seetõttu tekitatakse magnetilise südamikuga erinevad magnetvoogud. See omakorda põhjustab magnetvoo nullist ja põhjustab mõnevõrra voolu kolmandas, nn diferentsiaalvoolus. Kui see künnis jõuab, töötab seade. RCDde toimimise peamised põhjused on kirjeldatud eraldi artiklis.
Andmed selle kohta, kuidas RCDd ja selle koostis, on kirjeldatud videoõpetuses:
Kas soovite teada, kuidas kolmefaasiline ohutusseade töötab? Tööpõhimõte sarnaneb ühefaasilise seadmega. Sama diferentsiaaltrafektor, kuid see juba teeb võrdluse mitte ühe, vaid kolme faasi ja neutraalse traadi. See tähendab, et kolmefaasilisel kaitseseadmel (3P + N) on viis keeristust - kolm faasijuhtmete mähist, neutraaljuhtme ja sekundaarmähise mähkimine, mille abil lekke olemasolu on fikseeritud.
Lisaks eespool nimetatud konstruktsioonielementidele on kaitseseadise kohustuslik element katsemehhanism, mis on takisti, mis on "TEST" nupu abil ühendatud diferentstrafoto ühe keerdudega. Kui vajutate seda nuppu, on takisti ühendatud mähisega, mis tekitab diferentsiaalvoolu ja seega ilmneb sekundaarse kolmanda mähise väljundis ja tegelikult simuleerib lekke esinemist. Kaitseseadme töötamine keelab selle, et see näitab hea seisukorda.
Allpool on diagrammi sümbol RCD:
Reguleerimisala
Ohutusseadet kasutatakse mitmesugustel eesmärkidel ühefaasiliste ja kolmefaasiliste elektrijuhtmete praeguste lekke eest kaitsmiseks. Kodujuhtmestikus tuleb paigaldada RCD, et kaitsta kõige ohtlikumat kodumasinate elektrilise ohutuse vaatepunktist. Need elektriseadmed, mille toimimise ajal kokkupuude keha metallosadega toimub otse või vee või muude esemete kaudu. Esiteks on see elektriline ahi, pesumasin, veesoojendaja, nõudepesumasin jne.
Nagu iga elektriseade, võib RCD igal ajal ebaõnnestuda, nii et lisaks väljuva liini kaitsmisele peate selle seadme paigaldama ka koduse elektrijuhtmestiku sisendisse. Sellisel juhul ei pääse AVDT mitte ainult üksikute juhtmestike kaitseseadmeid, vaid ka tulekaitse funktsioone, mis kaitsevad kõiki kodumasinate elektrijuhtmeid tulekahjudest.
See on kõik, mida ma tahtsin teile rääkida, milline disainilahenduse disain, eesmärgid ja toimimisviis. Loodame, et esitatud teave aitas teil mõista, kuidas seda modulaarseadet välja näeb ja töötab, samuti seda, mida seda kasutatakse.
Miks kasutada RCDd ja kas seda teha
Maja või korteri elektrivõrgu kaitsmiseks kasutatakse kaitselülitid või sulavkaitsmeid. Need elemendid võimaldavad teil vältida tulekahju lühise ajal, kuid ei suuda täielikult kaitsta elektrilöögi eest. Toode elektri kaitsmiseks elektriühenduse katkestamiseks, mille põhimõtteks on hoida voolu lekkeid seadmesse, saate kohe koduvõrgu välja lülitada, kui faasivool on väljaspool juhi poolt lubatud osa.
UZO kasutamine võimaldab kaitsta mitte ainult koduvõrgu, vaid ka võimsaid kolmefaasilisi tootmisettevõtteid. Selleks, mida selliseid elektriseadmeid paigaldada ja kuidas seda õigesti teha, kirjeldatakse seda üksikasjalikult allpool.
Mis on RCD korteris?
Vanemates kortermajades ei ole juhtmestikul sageli ühtegi kolmandat kaitsejuhtme, mis peaks olema maandatud. Selle kava kohaselt juhtmestik, võimsad seadmed, "mass", mis on ühendatud madalikule terminali pistikupesad ei ole kaitstud, ja kui tekib leke faasivoolude kehal, seade võib kujutada tõsist ohtu elule ja tervisele. Kui seate RCD korteris ei varustatud maandusjuhtmega, kui leket elekter, kodus juhtmed automaatselt ei lahti avaliku võrgu.
Reeglina on voolu mõju, kui isik puudutab seadet, antud juhul tähtsuselt lühike aeg, mistõttu ohtliku pinge negatiivset ilmingut praktiliselt ei peeta.
Kui korter on ühisruumiga ühendatud, tekib ehitise jaotus hetkel, kui elektrienergia on automaatselt katkestatud.
Mis on UZO vajadus korteris, on nüüd selge, aga miks seda seadet kasutada isiklikuks leibkonnaks?
UZO eramajas
Paljud erasektori arendajad ei saa aru, miks sa pead RCD majas, sest selline objekt on lihtne varustatud kõrge kvaliteediga maa pealt, mis annab "ringlussevõtt" ohtlik pinge mis tahes elektriseade eluase. Miks on teil vaja eramajas ohutusseadet?
Ühenduse kvaliteet maandusjuhtme, võimaldab kaitsta inimest raske elektrilöökide kui liigutav kesta, kus leke, kuid sel juhul ei ole praegu sulgemine toimub, ja vahel "maa" ja faasi seade elektrilise kaare saab moodustada, mis on sageli tulekahju põhjuseks.
Sisendjuhtmete kaitsmiseks selle tagajärjel on pärast kasutamist vaja lahti ühendada kõik maanduskaabli abil varustatud seadmest või elektriaparaadi ahelaga pistikupesad. Siis räägime sellest, kuidas vannituppa paigaldada ohutusseade.
RCD vannitoas
Vannitult peaksite paigaldama ka elektrilöögi eest kaitsva seadme. Isegi kui vannituba on majas asuvas korteris või majas, siis lülitab seade elektrivarustuse lekke ajal välja. Miks siis peate turvaseadme paigaldama vannituppa?
Sellise ohutusmehhanismi efektiivsuse maksimeerimiseks tuleks valida mudel, mille tundlikkus ei ületa 30 mA. Kui võimsad seadmed ei ole vannitoas ühendatud, siis on kõrge niiskusega ruumi jaoks ideaalne valik 10 mA lekkevoolukaitsevahendi paigaldamiseks. Sellised seadmed maksavad palju kallimaks, kuid nende kasutamine võimaldab teil kaitsta inimesi elektri mõjude eest. Mida on vaja vannituba RCD jaoks on kerge mõista, kuid miks paigaldada valgustuskaitse?
RCD valgustusseadmetele
Valgustusega RCD peab olema seatud ka vastavalt kõikidele reeglitele. Selleks, mida on vaja teha, kirjeldatakse seda allpool. Isegi juhul, kui faasijuhe pandi läbi lüliti, peate installima kaitse toodet kogu ahela võistluskalendri, kui hädaolukorras voolukatkestus võib olla vajalik, kui mittestandardsete töötuled.
Näiteks võib raske lühtrükk maha kukkuda ja langeb inimestele koos kaasas olevate tuledega. Sellel hetkel on lekke korral tagatud elektrikatkestus. Kaitseb toodet elektrilöögi ja madala lagede niisketes ruumides.
Näiteks niiskes keldris on hädavajalik paigaldada seade, mis lülitab elektrivoolu toidet valgustuselemendile hetkel
kui inimene puudutab juhtme või lambipesa niisket isolatsiooni.
Samuti peate varustama kaitseseadmega kõik tänavavalgustid, sest selliste toodete toimimine toimub talvel väga ebasoodsates kuumetingimustes, kõrge niiskuse või madalate temperatuuride juures. Vaatamata tänavavalgustite kaitstusele niiskuse eest, aja jooksul mehaanilistest kahjustustest või muul põhjusel võib isolatsioonikihti oluliselt leevendada ja metallpinda
valgusallikas on eluohtlik pinge.
Miks paigaldada valgustusseadme kaitsemehhanism on arusaadav, kuid milline on kolmefaasilise võrgu RCD, kui selle funktsiooni saab asendada võimsate kaitselülititega?
RCD kolmefaasilise võrgu jaoks
Kõik kolmest faasist võrgust töötavad seadmed peavad olema ühendatud kaitsva elektrikatkestussüsteemiga. Sellistes võrkudes lekkevoolu suurus on liiga kõrge, nii et need tooted ei kaitse inimesi elektri mõju eest, vaid võimaldavad teil elektrienergia tarbijaid lahutada seadme massi faasi lagunemise korral. Seega on võimalik ohtliku elektripotentsiaali ilmnemise tõenäosus täielikult kõrvaldada seadme kehasse. Seda juhtmestiku saab ühendada ainult juhul, kui maja või korteri juhtmestikus on kaitsev maa.
Mida installida RCD-d on kirjeldatud eespool, kuid kus on parim seade selle seadme paigaldamiseks?
Kus paigaldada RCD?
elekter kaitselüliti tuleb paigaldada nii, et võimu ühendatud seadmete toide ei olnud suurem kui maksimaalne lubatud selle mudeli RCD, mis enne paigaldamist peaks uurima juhiseid kaitseseade.
Sest parem ja usaldusväärsem kaitse kodumaiste juhtmestik, on vaja paigaldada veel üks seadme toite paneeli ja lisaseadmed vähem lekkevool varustatud vannituba ja teiste kõige ohtlikum elektri- mõttes ruumides. Kui teil on vaja paigaldada kaitseseadet eraldiseisva suure võimsusega seadme jaoks, millel on metallist korpus, võib paigaldustöid teostada kaitstud objekti vahetus läheduses. Sellisel juhul on kõige sobivam mudel kaitstud toode, millel on integreeritud kaitselüliti. Sellise RCD paigaldamine võimaldab mitte ainult kindlustada elektrilöögi minimaalset tõenäosust, vaid ka kaitsta elektrilist vooluahelat lühisest.
Miks on RCD paigaldamine elektrivõrku paigaldatud ja miks seda vastavalt seadme ohutusnõuetele ja kasutusjuhenditele? Paljud kodus kapten ei saanud aru, miks see on vajalik ja tasulised tõsised tagajärjed, sest elektrilöögi on üsna levinud surmapõhjus mitte ainult inimesi, kelle elukutse on seotud elektri, vaid ka tavalised kasutajad kodumasinaid.
Tavaliselt palju kodus kunstnikud ei hooli küsimusele: "Miks peate installima kaitseseade," pärast nad tundsid mõju elektriline pinge 220 V. Sest mis see tuleb teha vastavalt eeskirjadele, valides kaitseseade võimu, sageli välja katsetamise ja vea käigus.
RCD ja selle kasutamise eesmärk on inimeste elu päästa, mistõttu mõnedes Euroopa Liidu riikides on selline kaitse kohustuslik eramajapidamises kasutamiseks. Soovitav on see reegel kehtestada meie riigis, siis õnnetuste arvu oluliselt vähendatakse.
Miks on vaja koduohutusseadet ja kuidas seda valida
Kui juhtmes esineb rikkeid, kaitseb seade teid tulekahju või elektrilöögi eest.
Tootenimetuse jaotusvõrgu komponendid Eaton.
Mis on kaitseseade?
Kaitseseadeldise seade, mida tuntakse ka kui RCD-d, on korteris või majas elektriraudtee paigaldatud seade, et automaatselt lahti ühendada toiteallikas võrgul maandusvoolu voolu korral.
Kui isolatsioon mõnel põhjusel katkeb või terminalide avatud osad, mida tuleb terminalides kinnitada, näiteks majapidamisseadmetes, puudutage seadme kotti ja vool hakkab "lekima", tekib maandusvoolu vool juhtmestikus ja / või elektriseadmetes. vales suunas.
See võib põhjustada tulekahju ülekuumenemise tõttu (esmalt juhtmestik või seade ja seejärel kõike ümber) või asjaolu, et inimene või lemmikloom kannatavad praeguse ajal - tagajärjed võivad olla väga ebameeldivad, isegi surm. Kuid see juhtub ainult siis, kui puutute pinge all oleva seadme juhi või korpuse juurde.
RCD ja tavapäraste kaitselülitite peamine erinevus on see, et see on spetsiaalselt välja töötatud maandusvoolu voolu lahutamiseks, mida vooluallikas ei suuda tuvastada. RCD suudab seda katkestada sekundis, kuni hetkeni, mil see muutub inimesele või varale ohtlikuks.
Kus ja kui palju paigaldada
Ühe- ja kahe magamistoaga korterite puhul - korteri üldises elektrilises paneelis. Kui elamispind on suur, siis kohalikus elektrikilpides kogu maja ulatuses.
RCD jaoks on kogu süsteemi jaoks vaja kaitsta tulekahju eest, samuti eraldi elektrimasinate kaitsmiseks elektrišoki eest metallisektsiooniga (pesumasin, nõudepesumasin, elektripliit, külmkapi jms) elektritarvikute gruppe toitvaid ridu. Kui esineb tõrge või õnnetus, siis pole kogu korter pingest välja lülitatud, vaid ainult üks joon, seega on lihtne tuvastada RCD algataja.
Siiski tuleb meeles pidada, et ei UZO ega tavapärased automaadid ei salvesta elektrilisel kaarel või kaare lagunemisel.
Elektriline kaar võib tekkida näiteks siis, kui lambipirnit tihti tihti libiseva ukse ja metalli traadi seesosa kahjustatud. Kahjustuse aset leidub silmast peidetud sära, millega kaasnevad ümbritseva õhu temperatuuri tõus ja sellest tulenevalt läheduses asuvate tuleohtlike esemete süttimine: kõigepealt traatkest ja seejärel puit, kangas või plastik.
Selliste varjatud ohtude eest kaitsmiseks on parem valida lahendusi, mis ühendavad automaatmonitori funktsioone, RCD-d ja kaitset kaare lagunemise vastu. Inglise keeles on sellist seadet kutsutud kaarekahju tuvastamise seadmeks (AFDD), Venemaal kasutatakse nime "kaarlahenduskaitseseade".
Elektrik võib lisada skeemis sellise seadme paigaldamise, kui ütlete talle, et vajate kõrgemat kaitset. Näiteks lapse toa jaoks, kus laps võib juhtmeid hooletult käepidet hoida või painduvast painduvast juhtmest suure võimsusega elektriseadmete pistikupesade rühmadesse.
Samuti on oluline paigaldada kaitseseadmed, kus juhtmestik on avatud ja võib olla kahjustatud. Peale plaanitud remondi, et vältida riske, kui seinte puurimisel sattuvate elektrijuhtmete juhusliku kahjustuse korral.
Kuidas valida
Hea elektrik soovitab RCD tootja ja arvutab koormuse, kuid peate olema kindel, et soovitused on õiged. Ja kui ostate kõik ise remondiks, siis peate veelgi paremini mõistma, mida otsida seadme valimisel.
Ärge ostke seadet madalaima hinnavahemiku piires. Loogika on lihtne: paremad komponendid sees, seda kõrgem hind. Näiteks mõnede odavate seadmete puhul pole põlengu eest kaitset ja see võib põhjustada süttimist.
Odane seade võib olla valmistatud habrasest materjalidest ja see võib kergesti murda, kui hoiab allapoole kangi alla. Vastavalt standardile peaks disainilahenduse kavas olema kavandatud 4000 operatsiooni jaoks. See tähendab, et peate valima vaid ühe korra, kuid ainult siis, kui olete ostnud kvaliteetse toote. Ostes halva kvaliteediga seadme, panete ennast ja oma pere ohtu, rääkimata tulekahjust põhjustatud materiaalsetest kahjudest.
Elamu kvaliteet
Pöörake tähelepanu, kui tihedalt kõik seadme osad sobivad kokku. Esipaneel peaks olema monoliitne ja mitte koosnema kahest poolest. Eelistatud materjal on kuumuskindel plastmass.
Seadme kaal
Eelistavad raskemaid seadmeid. Kui RCD on kerge, on tootja salvestanud sisemiste komponentide kvaliteedi.
Järeldus
Maja elektrisüsteemiga seotud küsimuste lahendamiseks on soovitav kaasata professionaalid. Siiski ei tohiks kogu vastutust oma õlgadele ümber paigutada. Parem on jälgida vanasõna "Usaldage, kuid kinnitage". Olles isegi põhiteadmised teemast ja arusaamast elektriseadmete tulevase kasutamise stsenaariumist majas, saate end ja oma lähedaste kaitsta elektriprobleemidega.
Miks sa vajad ohutusseadet?
Ohutusseade jälgib erinevusi ühefaasilise võrgu kahes juhtmes ja kolmefaasilise võrgu neljas juhtmes läbivate voolude vahel. Kui nende voolude summa on null, siis on RCD normaalselt töötav. Kui praegune erinevus (diferentsiaalvool) erineb, siis lahutab RCD võrgu osa, kus seade on installitud.
RCD põhiülesandeks on elektrilöögi kaitse, kui see on pingestatud seadmete elektrit juhtivatele ümbristele (kaitse kaudse kontakti eest).
Kui tööriistariba, mis viib voolu läbi, näiteks pesumasin, näib juhuslikult pingestatud, siis tuleb selle piirkonna RCD korral katkestada katkestatud osa. RCD võib käivitada mitte ainult kahjustuste korral (isolatsioonikahjustuste korral), vaid ka juhitava korpuse faasi juhi otsekontakti korral.
Pärast RCD kasutamist tuleb rikke kõrvaldada ja viia RCD tööasendisse, tõstes juhtkangi ülespoole.
RCD omadused
Kaitseseadise seade on väga tundlik. Korteri juhtmestike puhul kasutatakse 10 mA ja 30 mA väljalülitusvooluga RCDd. Seadme selline kõrge tundlikkus suurendab oluliselt korteri juhtmete elektrilist turvalisust. RCDd, mille väljalülitatud vooluhulk on 100mA ja 300mA, on mõeldud ruumide tuleohutuse suurendamiseks ja paigaldatakse maja toiteallikale.
Tuleohutuse ohutusseade
Lubage mul selgitada, kuidas kaitsta ohtlike ainete kaitset tulekahjude eest. Näiteks kaaluge sissejuhatavat kaitset eramajas. Aja jooksul ilmub kilbi ja selle ümber tolmu kiht. Samuti aja jooksul muutub sisendkaabli isolatsioon selle omadused ja hakkab lagunema. Kui isolatsioon laguneb, võib lekkevool lekkida sisendkaadri kehale. Kaablisüdamiku ja korpuse vahelises kontaktipunktis ilmub perioodiline suled. Kui RCD ei püsinud 100 mA juures, siis on süüde võimalik tänu sädelemisele, kuna see aitab kaasa tolmu. Loomulikult on see lihtsustatud näide, kuid see on üsna tüüpiline, et mõista, miks on vaja ohutu sulgemisseadet.
Ohutusseade korteris
In kortereid ja maju rikkevooluseadmete on paigaldatud kaitse elektrilöögi, võimalike lekkevool kohta metallkorpusega kodumasinaid, samuti täiendava kaitse liigvoolude. Vastavalt standarditele paigaldatakse juhtmevööndi (vannituba, tualettruum) juhtmestiku rühmad kaitsmiseks vähemalt 30 mA (eelistatult 10 mA) väljalülitatud voolukatkestid. Kõik voodilauadest (elektriohutusalad nr 3) 2,40 m kaugusel olevad väljalaskeavad peaksid kuuluma juhtmeta gruppi, mis on kaitstud RCD-ga. Sama RCD peaks olema paigaldatud laste ruumi juhtmestikule. Väljavoolusektsioonis rühmad üksikute seadmete kokkupuutel veega (nõudepesumasin, pesumasin jne) pannakse kaitseks 30mA RCD praeguste lõikesagedus ja iga seadme seavad RCD.
RCD käsitlemine
Välimuselt on RCD standardne kahe mooduliga (220 V) või nelja mooduliga (380 V) seade. 1 moodul on standardse üheastmelise kaitselüliti (kaitselüliti) suurus.
Vaatame RCD-d 220 voldi juures.
Ühenduse jaoks on RCD-l 4 terminali, kaks ülaosas, kaks allosas. Kui toite andmine ei ole oluline, on tavapärane ühendada toide ülemiste klemmide külge, alumine klemmide tagasitõmbamine. Faasjuhtme ühendamiseks kasutatakse ühte terminali (vasakul), teine nullist töölaiust (paremal) ühendamiseks. Tavaliselt on need märgitud.
Märkus: 380-voldistes neljapostilistes RCD-des on neutraaljuhtterminal vasakul.
RCD on paigaldatud nii, nagu on paigaldatud rööptahvel, korteri paneelil või põrandakilbil.
RCD katsetamine
Hästi tehtud juhtmestike puhul ilmnevad erakorralised olukorrad äärmiselt harva ning RCD-d tuleb perioodiliselt (üks kord kuus) kontrollida. Seadme töö testimiseks esitatakse RCD kujundamisel nupp "Test".
Kui seadme sees vajutatakse nuppu "Test", lülitatakse õnnetusjuhtumite simulatsiooniring ning RCD töötab, st välja lülitatakse. Kui nuppu "Test" vajutades ei lülitu RCD välja, tähendab see, et see ei tööta korralikult ja vajab asendamist või üksikasjalikumat testimist. Jällegi on soovitatav testida RCD kord kuus.
Diferentsiaalvõrgu kaitselüliti
RCD on täiendav kaitsevahend ja elektrilises järjekorras on RCD paigaldatud paarikaitselülitiga (kaitselüliti). Kuid kahe seadme (RCD ja AV) asemel on võimalik seda paigaldada. Sellist seadet nimetatakse diferentsiaalvoolu kaitselülitiks (AVDT) või diferentsiaallülitiks, lihtsamale diferentsiaallülitile ja veelgi lihtsamale Dif.
Diferentsiaalkaitse kaitseb juhtmestiku lühisest ja ülekoormusest (lihtsa vooluahela kaitselüliti) ja see käivitub, kui esineb diferentsiaalseid vooge nagu RCD. Dokumentides on diffautomaadid tähistatud UZO-D-ga. Tegelikult näiteks RCD-WAD2.
UZO firmad
Parimaid RCD-sid valmistavad: ABB, Legrand, Energomera Concern, IEK.
UZO juhtumärkimine
RCD-de puhul on näidatud kõik seadme regulatiivsed andmed. Vaata pilti:
CS-CS.Net: Electroshear Lab
Ma kogun korterite, villade ja suvilade elektrikilte automatiseeritult ja ilma. Ma konsulteerin ja uurin remonti või muid objekte.
UZO: Mis see on ja miks? / Ülevaade fotodega
Hurraja! See postitus oli kirjutatud, et aidata kõigil, ja ma ei pahanda, kui keegi otsustab selle avaldada kodus (ärge unustage, et sellest teavitate vastavalt avaldamise reeglitele!).
Tähelepanu! Mõned selle postituse kommentaarid läksid arhiivipostesse, kuna neid on palju ja leht laaditakse pikka aega. Kui te pole midagi leidnud - minge selle arhiivipäevale! On palju huvitavaid arutelusid!
Ma lubasin postitust ammu juba pikka aega rullida, kuid loovuskriisi tõttu jäi ta natuke alla =) Ja ma olin liiga laisk, et joonistada skeeme, ja nüüd on nad kuidagi sisse ehitatud. Ja täna räägime UZO-st! =) Ja vähemalt selleks, et hajutada hirmuäratavat obscurantismi, mis hakkas veebis foorumisse sündima "ja ma kuulsin kuskil siin, et oooo..." - "jah, jah, jah, ilmselt yyyy" ja muud sarnased. UZO on muutunud kohustuslikuks meie riigis juba 12 aastat tagasi (alates 2001. aastast), kuid enamik elektrikuid (eriti ZhEKovskie) on praeguseks juba praegu UZO-l mingi mütoloogiline seade, mis tundub olevat selline ja mõnikord on koputanud välja ja ilmselt katki?
Peame selle välja mõtlema. Alustame kõige lihtsamast asjast: mis on vajalik? Ja kõigepealt, et kaitsta inimest elektrilöögi eest ja järelikult ka surma eest. On teada, et inimene sureb vooluga ligikaudu 80 mA (0,08 A) ja voolutugevus (kui inimene ei saa traatist eralduda) loetakse vooluks umbes 50 mA (0,05 A). Tavapärane kaitselüliti kaitseb ainult ülekoormuse (lühis või suur koormus) vastu joon ja isegi 1... 2 amprini voolu korral see ei toimi. Seetõttu on selles versioonis (kui kaitseliinil on ainult automaat), võime rahulikult hõrega inimese rümba ja mitte-tõrjutud automaatse seadme.
Olgu! Mida me saame teha? Kõigepealt peate veidi analüüsima, mis toimub. Tavaliselt on järgmine. Kui inimene lihtsalt kinni kaks varba pistikupesasse - te ei saa teda mingil viisil abistada, see on evolutsioon ("Tehnilised edusammud on suutnud enamikule lastele kättesaamatud - kõige andekamalt surev"). Kuid kui ta puudutas veekeetjat või pesumasinat, milles küttekeha oli kulunud, ja selle tõttu oli tema juhtumil ohtlik pinge, siis ohtlik vool jõuab seadme korpusest läbi inimese keha. Näiteks niiskel põrandal.
Ole valus. Suurepärane! Ja kui sa tuled välja mingi täiendava dirigendi, keda me jäljendame inimest, kes on praeguse tegevuse tõttu langenud? Ja eelnevalt ühendage see kehaga? Ja ohu korral läheb see kõik praeguseks? Nii täpselt, kuidas nad tulevad! See on tuntud "maandus" või korralik kõnelemine kaitsejuht - PE, kaitse maa. Ja siis kohe peame rääkima terminoloogiast.
Kahjuks läheb terminoloogia ka täisõlle! Kuni 2001. aastani ei olnud meie riigis selliseid seadmeid. Siin on üks sõber, kes kirjutab mulle:
Mulle teatati, et see on parandatud. Võtsin 2001. aasta kuupäeva EMP uue versiooni avaldamiseni, kus UZO paigaldamine on muutunud kohustuslikuks. Aga selgus, et neid toodi varem, ja isegi selles küsimuses on mõned artiklid. Jah, jah, tõesti - ma mavedes. Stavropol DifAutoma Ma nägin ehituskonstruktsioonide 90ndatel paneelidel. Kuupäeva mainimisega tahtsin tõesti öelda, mida ma pidin lihtsate sõnadega kirjutama: "siiani paljud inimesed ei saa aru, mis see on ja miks neid vaja on."
Ja seetõttu, kui RCD-d ilmusid, kutsuti neid igal juhul välja. Lääneriikides nimetatakse RCD nimetust "diferentsiaalvoolu lüliti". See viitab käesoleva RCD käitamise põhimõttele, mida me mõelda pisut hiljem ja mis põhineb voolavate voolude erinevuse (erinevuse) mõõtmisel. Meil on see asi, mida nimetatakse kaitselülituste seadmeks.
Ja siin sõna "diferentsiaal", tema ema, nimetatakse tavaliselt diferentsiaalautomaadiks - asi, mis sisaldab tavalist automaati ja RCD-d! Lisaks sellele nimetatakse sama difavtomat ka "Diferentsiaal-automaatlüliti".
Kuidas teile meeldib segadus? Nii selgub:
Seega, kui näete kummalisi ebakõlasid või lühendeid nagu "Väljas. Dif "või" Auto Diffe Vyk "- kindlasti MÄRKIGE, mida see tähendab!
Nüüd laseme puutuda PE-dirigendi teema juurde.
Kaitsejuht tuleb õigesti nimetada "kaitsekontaktid", PE-juhe, PE! Ärge kasutage sõnu "maandus" jms, sest nad ei ütle õigesti, mida ma tahan öelda! Tõlkin õigesse keelde. Ainult olenevalt konkreetsest toiteallikast (TT, TN-C-S) on kaitsejuhe kas nullpunkti või puhas maapind või üldiselt korduv maandumine =)
Seega, kui üritate öelda midagi üldiselt ("Kas teil on maapinnal põhinev maapealne kilp?") Ütle: "Kas põrandapaneelil on PE?". Kui me räägime mingisugusest sisendseadmest - öelge täpselt, mis seal on: "Te peate maandama maandust maandusvoolu abil."
Ebaõige terminoloogia probleemiks on ka asjaolu, et kui tegemist on kortermaja alustamisega, hakkavad mõned unikaalsed inimesed esitama erinevaid ideid "Oih! Ma mõtlen, et kaaaaak pins maapinnale, tõmmake kaabel 9. korrusse, ja mul on kuradi maa! " Tegelikult selgub, et hiljem, selle maaühenduse kaudu hakatakse kas kogu maja sööma või õnnetuse korral tekib ohtlik potentsiaal. Selle tõttu inimesed surevad uuesti.
Nüüd, kuidas see sama RCD toimib. Nii jõudsime järeldusele, et meie riigi RCD kaitseb inimest kahjustatud seadmest, mille puhul on ohtlik potentsiaal. See toimib järgmiselt:
RCD abil läbib faas ja nullvarustus. RCD kontrollib voolu sisendi ja väljundi juures. Kui vool läheb samamoodi nagu RCD-sse sisestatud, ei toimu lahtiühendamist. Kuid kui äkitselt leiti praegune mingis muul viisil ja osa sellest hakkas voolama teisele kohale (siin on termin "lekkimine"), siis lööb RCD kohe rea välja. Minu joonisel on näha paksud ja õhukesed nooled.
Vaatamata veel kord juhin teie tähelepanu asjaolule, et UZO ei kaitse faasi ja nulli! Seejärel saab selle RCD isiku (dibil) normaalse koormuse ja ta sureb niikuinii. RCD kaitseb aga:
- Kõigist tehnikast keha katkemisest. Enamasti on see kütteelemendid (kütteelemendid). Jaotus võib toimuda ka siis, kui kütteelement soojeneb. Mulle pidi oma klientidele mitu korda selgitama, miks oli neil "äkki" pesumasin välja visata, kuigi kõik töötas hästi vana korteris. Loomulikult selgub, et kogusin uut paneeli - ja pani RCD kõikidel liinidel ja vanas korteris oli kõik ainult kaks masinat. Sellepärast oli mul väga väga tõsine skandaal. Kuid ikkagi oli probleem tehnikaga =)
- Alates kõverad juhtmestik paigaldamine, kui kõikvõimalikud vali "elektrikud" bricked kus lõime kips keerduma. Kui sein muutub märjaks (näiteks ei ole kips kuivanud) - selle keerdumise faas satub ausalt seina ja RCD katkestub joonest. Ja see, stsuko, tükeldatakse, kuni see välja kuivab või kuni see on uuesti töödeldud.
- UZO võib töötada mitteolulistest, kuid ohtlikest asjadest. Näiteks kui teil on gaasipõletaja elektrilise laskmisega või pesumasin on ühendatud voolikuga metallist paelaga veetorude külge. Mõnel juhul on naaberriikide tõttu, kes ei ole seal maandatud, jällegi praegune leke (või praegune erinevus), mille tõttu RCD hakkab toimima. Sellisel juhul peate hoolikalt mõtlema, mõtlema ja võib-olla vältima tõsist õnnetust.
- Puudulik paigaldamine paneelile. Kui teil on erinevad nullid (enne ja pärast RCD-d), töötab ka RCD. Selle kohta räägime veidi hiljem uuesti.
RCD peab olema seadistatud! Ärge kuulake neid, kes ütlevad, et "jah, see sind välja tõmbab!" See tähendab, et nad tõenäoliselt ei saa aru, miks ta lööb välja, mida teha ja (või) ei taha oma positsioone parandada! Kui teie juhtmestiku eelarve (ja varjestus masinatega) on teil kogu korteri jaoks ainult üks RCD. Kui sul on keeruline kilp - saate panna mitut RCD-d erinevatesse tsoonidesse või ruumidesse.
Kuid ma teile meelde tuletan: RCD-l puudub ülekoormuskaitse! See on seade, mis kaitseb inimese elektrilöögi eest! Seega, selles ringkonnas, kus see UZO seisab, peab olema ka automaatne!
RCDdel on kolm parameetrit, mille abil neid saab valida:
- Hinnatud kontaktivool. UZOShka puhul on see tähistatud arvukate võimenditega, ilma lahutuskategooria tähedeta, nagu masinal. Näiteks ABB UZosheki selliste voolude tüüpiline vahemik on 16, 25, 40, 63, 80A. TÄHELEPANU! See on NOMINAAL! Need ei ole täpsed praegused amprit. Samamoodi nagu tavalises automaatmasinas: B16 on kirjutatud ja vastavalt tabelile lülitatakse see sulgemisel vahemikus 48 kuni 80 A.
Nimetus on ette nähtud selleks, et hõlbustada plaatümbrise ettevalmistamisel õigesti RCDd. Selle kohta räägime ka üksikasjalikumalt allpool =)
- Vahelduv lekkevool. See on RCD kõige olulisem parameeter: see näitab, millisel väärtusel on diferentsiaal, mida RCD töötab. Vastavalt normidele peaks RCD töömaht olema vahemikus 0,5 kuni 1 lekkevool (näiteks 15 kuni 30 mA 30 mA RCD jaoks). Väärtuse valikud:
- 10 mA (0,01 A) on kõige tundlikum hetkeline väärtus. Selle lekkekiirusega RCDd võib kasutada väga kriitilistes kohtades või eriti niisketes piirkondades. Kuid sellised RCDd on spetsiaalselt valmistatud kontaktide väikese praeguse väärtusega, nii et paljud jooned ei jääks nende alla. Iga kaabel, tehnika - kõigil on mõni isolatsioonitakistus ja looduslik lekkevool. Ja kui selliseid ridu on palju, siis võib tundlik RCD teha valet tööd.
- 30 mA (0,03 A) - MAKSIMAALNE lekkevool inimeste ja kodude kaitseks! Kui soovite kaitsta inimesi - pane see RCD-d selle konkreetse väärtuse juurde. Enam ei!
- 100 ja 300 mA - RCDd, mida saab selektiivsuse tagamiseks hoones siseneda, nii et grupi RCD-d, mille nimiväärtused on madalamad, lülitatakse esmalt välja ja seejärel sissejuhatavad. Mõnel juhul võivad need RCDd kaitsta sisendkaablit, varjestada juhtmeid ja kasutada õnnetuste, üleujutuste ja muude kataklüsmide korral. Sellepärast kutsuti neid "tulekindlaks".
- Lekke praegune kategooria. Selle tagajärjeks on RCD lekkevool:
- AC - RCD süttib ainult AC lekkevoolu. See on kõige levinum üldnimetus, mida saab kõikjal kasutada. Alternatiivne lekkevool võib tekkida juhul, kui me otseselt tabasime oma tarnefaasi juhtumile. Näiteks kütteseadme keha isolatsioon tabas mootori, trafo ja toitejuhe kulumist.
- A on kallim ja tundlikum valik. Sellisel juhul põletab ka RCD-d ja vahelduvat ja pulsivat lekkevoolu (sinusoidi poollaine). See võib olla kasulik, kui seadme sisemuses saab korpuse sisse suruda sekundaarse toiteahela. Oletame, et impulsside toide on kahjustatud, mõni pärast alaldi jms. Need RCDd on kallimad ja kui te ei soovi armatuurlaual palju raha kulutada, peaksite mõtlema, kus neid RCD-sid saab rakendada.
UPDATE 2014.02: Nüüd on isegi energiasäästlikes ja LED-lampides vahelduvvooluallikad. Ja Euroopa on aeglaselt üle minema "A" RCD-le. Seetõttu võib vahelduvvoolu tüüpi AC jääda ainult kütteseadmetele ja põrandaküttele.
Tüüp "AC" ja tüüp "A" RCDd tarnitakse Venemaale. Kui vaate kilbi lihtsamalt - piisab, kui jätta AC tüüpi "RCD". Kui soovite metsikut paranoiat ja täielikku kaitset, siis võite panna kõik UZO tüübid "A".
- Vaadake sisemise ahelat:
- Elektromehaaniline. See RCD on kallim, sest see töötab täpselt lekkevoolu suuruse tõttu. Kuid see nõuab väga täpset mehhaanikat: see peaks töötama sama 10 või 30 mA voolutugevusega, kuid samas on see täpne, ei tööta see erinevatelt šokkidest, loksutamisest ja muudest välismõjudest. Tavaliselt ei vaja RCD-d selle kohta, kuhu faas ühendada, ja kus see on null, ja selle kohta ei ole midagi kirjutatud.
- Elektrooniline Sellise RCD sees on kiibil või transistoridel lihtne võimendi. See võimaldab seda seadistada mis tahes lekkevoolu jaoks. Aga - hädas on - hädaabiliinipinge korral võib selline UZO surra, sest see toidab ka sellest. Kuid need RCDd on odavamad, mistõttu neid teevad sageli erinevad hiina keeled. Tavaliselt on need RCD-de jaoks oluline ühendada faas ja null (ja isegi mõnikord toiteallikas on üle või alla).
Vaatame RCD ABB F202 AC-40 / 0.03 ja analüüsime seda! Mul on täiesti töötav koopia, kuid abielu: selle lipu värvus ei muutunud roheliseks, kui see RCD oli välja lülitatud.
Ma tuletan teile meelde, et ABB UZOSHEK tegi topeltklippe. See võimaldab ühendada ühe RCD üheaegselt kaks nulli juhtmeid ilma täiendava nullibussita. Ja me räägime sellest ka hiljem.
Avame RCD-d ja näeme, mis seal on:
Ees me näeme mehhaanilist osa, ja taga - detailidega sall. Mõned võivad arvata, et tegemist on elektroonilise RCD-ga, kuid see pole nii. Sallil on dioodide paar (vahelduvvoolu parandamiseks diferentsiaalterundist) ja filtri kondensaatorid, ilmselt võltsitud häireseadmete eest kaitsmiseks.
Allpool olev foto näitab ka nupu "Test" toitenuppu. See nupp simuleerib lekkevoolu ja selle vajutamisel peab RCD tööle minema. Kui RCD ei tööta, tähendab see, et see on kas defektne või surnud. Minu kilpides kontrollin kõiki UZOSHKI sellisel viisil.
RCD andmetel lülitatakse TEST nupp ainult siis, kui RCD on sisse lülitatud.
UZOSHKA sees on kaar-supresseeriv kamber:
Kuid elektrilise messingiku RCD fikseeritud kontaktid.
Liikuvate kontaktide korral on hõbeda jootmine:
Nüüd vaatame diferentsiaalset transformaatorit - RCD põhimõtteid. See on see, kes "mõõdab" RCD kaudu voolavaid vooge. RCD andmetel on see projekteeritud ühtse üksusena:
Trafo sees on peamised toitejuhtmed jäigalt fikseeritud erikanalites. Toodangu transformaatori kvaliteet mulle meeldis. Allpool olev foto näitab ka takistust, mis tekitab kunstliku lekkevoolu.
Ja siin on trafo sekundaarmähised. Pöörete arv määrab lekkevoolu, millel RCD töötab.
UZO töötab niimoodi. Kui sama koguse vool jõuab sisse ja välja läbi RCD, on mõlema juhtme magnetvoog, milles vool voolab eri suundades ühel ajal, tasakaalustatud ja trafo sekundaarmähises olevat voolu ei esine. Kui RCD kaudu voolavad ja voolavad voolud erinevad, ilmub transformaatori sekundaarmähisele vool.
See on sirgjooneline ja toidab elektromagnetile, mis lülitab välja RCD.
Siin ilmnes UZoshka üle selline petmine:
Ja siin on fotod TDC TDMist MasterCity.ru foorumist:
Mulle tundub, et vahet ei ole vaja selgitada? Näeme mikrokiibri võimendit (kauguselt), filtreerivad mahtuvusi ja transistorit, mis ilmselt muudab elektromagneti võimsust.
Ja nüüd alustame praktilist osa, kus tegelikult on rohkem nüansse kui teoreetilises osas!
RCD-ühendus
Tegelikult on kaks olulist nüanssi:
1. RCD peab olema kaitstud selle nominaalväärtusega! See tähendab, et ringis, kus RCD asub, peab olema kaitsme või kaitselüliti, mis kaitseb RCD-d. Mõned inimesed mõistavad seda sõna otseses mõttes ja hakkavad panema isikliku automatiivi otse RCD ette ja ka bipolaarne. Selle tulemusena hakkavad foorumid, kummist kilpide skeemid ja muud veiderid alustama kummalisi arutelusid.
Tehniliselt tähendab see täpselt seda, mis on kirjutatud: enne või pärast RCD-d peaks olema üks või mitu automaati. RCD-d kaitstakse, kui masinal on RCD väärtus võrdne või väiksem. Allpool näitan selliste skeemide näiteid.
2. Faas ja null, mis läbisid RCDd, ei tohiks segada teiste faaside ja nullidega. See tähendab, et vastavalt kilpide skeemile võtsite pärast ühe kindlat kaitsekilbi registreerimist faasi, siis peaksite ka pärast seda konkreetset RCD-d võtma nullima. Kui teete vea, siis eemaldatakse RCD ja te võitlete sellega, mis see oli =)
Vaatame kilpide skeemi:
Mida me siin oleme? Siin lihtsalt juhtisin siin lihtsa kilbi: kaks automaatset valgust ja kolm pesa automaatset masinat. Sissejuhatav masin 40A. Meie valgus on tehtud ilma UZO-ga ja kõik pistikupesad on UZO all. Pane tähele, kuidas read on rühmitatud, ja nullide kujunduses. Kuna meil on RCD-ga ühendatud valgus, võtame enne RCD-d valgusnurga nulli, kasutades selle jaoks nulliba N. Null pärast RCD-d ühendatud pistikupesadesse võetakse ka pärast RCD-d ja N-bussist.
Kas see on lihtne? Tegelikult, jah, kuid foorumid jätkavad arutelud ohutusseadmete üle UZO-sse. Seetõttu vaatame ka seda skeemi:
Ja vaatame oma kirjavahetust ABB-ga: ABB_F200_Protect.pdf. Selles on selgelt märgitud, et kui automaatväärtuste summa pärast UZO-d ei ületa selle nimiväärtust, siis on UZO kaitstud ja täiendavaid automaaate pole vaja.
UPDATE 2014.02: TÄHELEPANU! See teave kehtib ainult ABB RCD-de jaoks, sest ma tegin seda kataloogides ja saiin tehnikute juurde. Mida sa õppisid?
Tegelikult on kaht kaitsetase: ülekoormus ja lühis. Ülekoormamise korral peaks masina nimiväärtus olema 100%, mis ei ole suurem kui RCD nimiväärtus. Vastavalt k.z. saame kaitsta ennast automaatsete kaitselülitite ja kaitsmetega, millel on suur reiting. RCD tähistab 100 A kaitsme kasutamisel kaitset, sest selline standardkatse on olemas. Kuid me ei võta eraldi automaatset ja eraldi kaitset. Seetõttu kaitseme end lihtsalt väikese nimiväärtusega masina abil.
Masina ja RCD suhteline asukoht ning masinate koguarv ei ole oluline. Peaasi, et automaadi kogu nimiväärtus (kui see on üleval) ja automaadid (kui need on allpool) ei olnud rohkem kui RCD nimivool.
Nagu teisedki tootjad, ma ei tea, nii et enne seda, kui eespool kirjeldatud skeem on rumalalt kopeeritud ja ikkagi osutub kõigile, "aga ma juhtisin siia CS-i ja kõik olete lollid" - loe, kuradi, tootja tehniline kataloog!
Kuidas valida RCD kontaktkontode praegusest reitingust? Reegleid saab meie kilmetest lähtuvalt kirjeldada järgmiselt:
- Kui sisendautomaadi väärtus on väiksem või võrdne RCD praeguse reitinguga, siis pärast RCD-d võib olla mitu automaati;
- Kui sisendautomaadi nominaalväärtus on suurem kui RCD nimiväärtus, siis pärast RCD-d, on automaadid seadistatud nii, et nende nimiväärtuste summa ei ületa RCD nimivoolu.
Ma joonistasin pilte. Algul on meil kaks RCD-d 40 ja 25 A juures. Sissejuhatava masina väärtus on meil samaaegselt 40A. Esimene RCD-l on hinnang 40A ja seda kaitseb sissejuhatav automaat. Seega, pärast seda saate kõik ja kõik numbrid. Tema all kleepuvad masinad nimiväärtuste koguseni kuni 58A. Teine RCD nimiväärtus on 25 A (näiteks), mistõttu me saame seda kaitsta ainult siis, kui varustatakse pärast seda 25A automaatset masinat (6 + 6 + 10 A = 22).
Vaatame teist skeemi. Siin on sissejuhatav automaatne 50A (nagu ühefaasilise sisendiga uutes ehitistes). Kuna meie esimese CD-plaadi 40A juures oli 58A automaat, siis ei kasutata mingil juhul RCD-d 40A juures. Mida teha tõstke selle RCD-i reiting 63A-le - ja kõik läheb hästi. Aga teises RCD puhul näitasin ma seda, kuidas seda mitte teha. Teine RCD on 40A ja automaatsed masinad selle all on 48A. Siin pole see kaitstud ja seega ei ole vaja seda teha!
Kuidas inventuuri varukoopiaid arendada RCD-s? Kilbil olev RCD on mugavam kasutada ühefaasilise võimsuse korral. Siis muutub kogu kilp puustruktuuriks, nagu ülaltoodud piltidel: UZO, mille alla kuuluvad mitmed automaadid. See on kõige lihtsam ja eelarve valik. Ja armatuurlaua kokkupanekut on lihtsam, kui kõik RCD-d saab rida asetada ja ühendada spetsiaalse varrastega (ma kirjutasin neist varem). Selle variandi eelarve on see, et mõni A-tüüpi RCD-plaat 10 mA-ga on odavam kui vastava nimiväärtuse difavtomat ja isegi B-kategooria puhul.
Siiski on ebamugavusi. Kui leke tekib mõnel RCD all olevast joonest, katkestab RCD kõik need read korraga. Nagu mõistate, on see mõnevõrra ebamugav, eriti kui leket on kohe raske leida. Mõnel juhul on probleemirida leidmiseks vaja isegi alglaadimisel nullidega eemaldada või kasutada bipolaarseid masinaid (rakendatakse ABB-le) või 1P + N masinaid (teistest tootjatest nad moodustavad ühe mooduli).
Kuid me ei mäleta, et kui ühe RCD puhul on liiga palju ridu, siis võib kaamera isolatsiooni- ja toitefiltrid rikkuda loodusliku lekkevoolust. Seepärast sisaldab tavaliselt RCD ideaalne varjestus mitut RCD-d, mis on rühmitatud ruumide tüübi või koormuse tüübi järgi. See võimaldab välja lülitada joon lekkeid väikestes sektsioonides, ilma et see kõik oleks korraga lahti ühendatud.
Ja nüüd mõned sõnad, mida teha, kui PE puudub ja kuidas RCD-d kontrollida.
Kui PE ei ole, siis on RCD veel vajalik! Ärge kuulake neid, kes ütlevad: "ilma maanduseta ei tööta." Esmalt tuletage neile meelde PE-i õiget nime ja teiseks, RCD töötab, aga tegelikult. Kui PE-ga ühendatud vooluringis on lekkevool, kuhu minna (PE-s), siis ilma PE-ga on voolu lekimiseks vaid üks viis: puudutatava isiku kaudu. Mis juhtub? Kui lekkevool on nii väike, et RCD ei tööta - lihtsalt tõmme voolu. Kui lekkevool on kõrge, siis tõmbatakse teid välja, kuid RCD töötab kohe, lahutab juhtjoone ja vähendab teie jaoks ohtliku voolu aega. Ma tuletan teile meelde, et sel juhul tuleb kõik read jätkuvalt paigaldada PE-ga, vaid ei ühenda PE-d ükskõik millisesse ajani, kuni toiteplokk rekonstrueeritakse.
RCD-d saab kontrollida:
a) Vajutage "Test" nuppu. Kui RCD on välja lülitatud, siis on kõik temaga hea
b) Kui pistikupesas on regulaarselt PE-lühise või toitejuhe nullist N ja PE. Ärge segage faasi! RCD peaks reisima.
c) Kaudselt: kui midagi kusagil üle ujutatud või kogu kaabel suupiste, siis töötab RCD =)
See üsna äkki rääkis kõike ja kõike. Ma arvasin, et see oleks pikk ja tüütu, aga see ilmus lihtsalt ja selgelt. Kõik, mida ma unustasin öelda - küsige kommentaarides!
Tähelepanu! Mõned selle postituse kommentaarid läksid arhiivipostesse, kuna neid on palju ja leht laaditakse pikka aega. Kui te pole midagi leidnud - minge selle arhiivipäevale! On palju huvitavaid arutelusid!