Kui olete just uut veesoojendit paigaldanud ja leiud, et vee rõhk on väiksem kui oodata, võib proovide seeria aidata teil probleemi isoleerida, mis ei pruugi olla põhjustatud kütteseadme asendamisest. Soojendi sisend või väljundtoru võib blokeerida või maja peamine surve võib olla madal. Kui...
Selle Artikli
Teil võib tekkida vajadus testida oma kuuma veesüsteemi, et eraldada madala rõhu probleem.
Kui olete just uut veesoojendit paigaldanud ja leiud, et vee rõhk on madalam kui oodata, võib proovide seeria aidata teil probleemi isoleerida, mis ei pruugi olla põhjustatud kütteseadme asendamisest. Soojendi sisend või väljundtoru võib blokeerida või maja peamine surve võib olla madal. Kui probleem tekib ainult kindlal kinnitusvahendil, võib see seade olla blokeeritud või defektne.
Vesi Tank Hum
Uued veesoojendid on sageli varustatud soojuspüüdjatega, et parandada energiatõhusust, ja võite kuulata uut paigaldatud kütteseadmest mõnda püünisest kõlvatust. Heli tekib veevoolu piiramine ja see piirang võib põhjustada ka madalat veesurvet. Lahenduseks on paagi välja lülitamine, veeventiilide sulgemine, soojusvarraste eemaldamine torudest ja asendamine dielektriliste niplitega, mis ei piira vee vooluhulka. Dielektrilistele nippeldele on sisekiht, mis takistab korrosiooni põhjustavate vase ja tsingitud torude vaheline metal-to-metal kokkupuude.
Isoleerivad blokeeringud
Madal surve on sageli tingitud prahist, mis asetub torudesse ja piirab vee voolu. Kui teie torudes on prügi, saate seda lokaliseerida manomeetriga. Keerake mõõteriist veemahuti tühjendusklappi, avage ventiil ja märkige rõhk, seejärel lülitage maja kuum segistik. Kui manomeetril on märkimisväärne langus, on kütteseadme külm sisselaskeava tõenäoliselt blokeeritud. Kui rõhk ei lange, avage veel kaks kuuma vee kraanid; kui see ikkagi ei lange, näitab see, et vesi soojendi väljund on blokeeritud. Viimasel juhul võib vanast kütteseadmest jääda sete.
Krossover
Krossover tekib siis, kui külma vesi satub soojaveetorusse. Kuigi see ei vähenda üldist veesurvet, vähendab see kuuma vee kättesaadavust. Krossover võib olla puuduliku ühe käega segisti või lekkega paagi ühendustes. Saate vaadata üleminekukatteid, lülitades paagi kuuma vee väljundi ja avades maja sooja vee kraanid. Kui mõni vesi välja saabub, on teil ristmik. Võimalik, et te peate veesoojendusse voolava vee ja kõigi maja segude kuulamiseks leidma kratsvoodi allika.
Kaalutlused
Võimalik, et kütteseadme paigaldamisel ei avanud sa täielikult vesi soojendusklappe, nii et see peaks olema esimene asi, mida kontrollida. Samuti on võimalik, et maja sisenev rõhk on madal või sul on defektne rõhuregulaator. Võite endist kontrollida, avades välise spiigi. Kui rõhk on madal, on kahtlane kaevu või linna vee probleem; kui see on normaalne, on surveprobleem tõenäoliselt teie sanitaarsüsteemis. Madala rõhu probleemid üksikute kinnitusvahendite juures on tihti blokeeritud aeraator, mida on lihtne eemaldada ja puhastada.